<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-07-23</Date>
    <Time>09:49:20</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.03</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1652 AKK Haus I</NamePrj>
    <LblPrj>1652 AKK Haus I Begleitmaßnahme</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSBESCHREIBUNG</span>
        </p>
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:105%;tab-stops:50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung:	PV-Anlage</span>
        </p>
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:105%;tab-stops:50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Projekt:	PV-Anlage, Dachfläche "Lufthafen"</span>
        </p>
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="tab-stops:50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Objekt/Bauherr:	AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Bleickenllee 38</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:50mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	22763 Hamburg</span>
        </p>
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p style="line-height:102%;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgestellt: Hamburg, Juli 2026</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUBESCHREIBUNG</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUBESCHREIBUNG</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:8pt;line-height:108%;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kurzbeschreibung zum Projekt</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:8pt;line-height:108%;">
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausgangslage:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Altonaer Kinderkrankenhaus besteht aus mehreren Gebäuden und somit aus mehreren Dachflächen verschiedenster Bauweisen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der bestehenden Auflagen und des klinikinternen Prozesses zur Energieoptimierung wurde entschieden, die vorhandenen Dachflächen sukzessiv mit PV-Anlagen auszustatten. Die PV-Anlagen dienen ausschließlich dem Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In Zuge einer vorherigen Maßnahme wurde bereits die Dachfläche des Zentralbaus mit einer PV-Anlage ausgestattet. Im Zuge der Maßnahme zur Erweiterung des Lufthafens, soll auch die Dachfläche Lufthafen mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Ziel ist es, die durch die Anlage erzeugte Energie zu 100% als Eigenverbrauch zu nutzen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Projektbeschreibung:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Ausschreibung bezieht sich ausschließlich auf die Errichtung einer PV-Anlage auf der Dachfläche des Lufthafens. Bei der Dachfläche handelt es sich um ein Flachdach, welches bereits als Gründach ausgeführt wurde. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Dachfläche wird durch den Auftragnehmer ‚Dachbegrünung‘ die Unterkonstruktion für die Befestigung der PV-Module errichtet. Die PV-Module sind demnach auf ein bauseits gestelltes Montagesystem zu errichten. Im Zuge der Ausführung hat ein Abstimmungsgespräch stattzufinden, sodass Unterkonstruktion und PV-Modul aufeinander abgestimmt sind. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die PV-Anlage auf der Dachfläche ist als Ost-/West-Anlage geplant. Vorgesehen ist eine netzgekoppelte PV-Anlage mit Überschusseinspeisung. Die zu erwartende PV-Generatorleistung liegt bei ca. 75 kWp. Die zum Betrieb benötigten Wechselrichter werden an einer Montagekonsole direkt auf der Dachfläche montiert. Diese Ausschreibung beinhaltet alle erforderlichen Leistungen zur betriebsfertigen PV-Anlage.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <image width="455" Type="image/jpeg">[encoded data, 188176 characters]</image>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="margin-top:3pt;margin-bottom:3pt;line-height:87%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN ZUM PROJEKT</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-top:3pt;margin-bottom:3pt;line-height:84%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN ZUM PROJEKT</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Durchführung der Baumaßnahme gelten sowohl die VOB/B in der neuesten Fassung sowie die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen ( ATV ) der VOB/C, ebenfalls jeweils in der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">neuesten Fassung. Die Auflagen der Baugenehmigung bzw. Abbruchgenehmigung und behördliche Vorschriften sind einzuhalten. Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften obliegt dem Auftragnehmer.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">STANDORTANGABEN UND ANGABEN ZUR BAUSTELLE</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;tab-stops:20mm 40mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bundesland:		Hamburg</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;tab-stops:20mm 40mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Klinik:		Altonaer Kinderkrankenhaus</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:105%;tab-stops:20mm 40mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Straße, PLZ:		Bleickenallee 38, 22763 Hamburg</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:105%;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">TERMINE</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe Formblätter des Auftraggebers</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSFRISTEN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage, an denen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausführung der Bauleistungen spätestens drei Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausführungszeit angerechnet. Diese Unterbrechung muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">erwartenden mehrtägigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer. Für Ausführungsfristen, die in den </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt die vorgenannte Regelung nicht.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verlängerungen der Ausführungsfristen wegen Behinderung oder Unterbrechung der Ausführung infolge von höherer Gewalt, unabwendbaren Ereignissen oder Witterungseinflüssen, begründen keine Ansprüche auf besondere </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vergütung. Schadensersatzansprüche nach § 6 (6) VOB/B bleiben unberührt. Leistungen, für die im Vertrag besondere Ansätze auch für anerkannte Ausfalltage vorgesehen sind (z. B. Betrieb von Wasserhaltungs- anlagen o. ä. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungen), werden dagegen dem Auftragnehmer vergütet. Das Gleiche gilt bei Inanspruchnahme einer vereinbarten Preisänderungsklausel für in die anerkannte Fristverlängerung fallende Preiserhöhungen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der vom Auftragnehmer zu erstellende vorläufige Terminplan ist ein ausführlicher Balkenplan, der die Laufzeit der </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">einzelnen Teilleistungen und die jeweiligen Abhängigkeiten beinhaltet. Für die einzelnen Bauteile und die Gewerke sind dort Fertigstellungstermine als Zwischentermine anzugeben.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Termine sind zwischen AN und AG abzustimmen und werden dann zu Vertragsfristen im Sinne von § 5 (1) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">VOB/B.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dieser fortgeschriebene Terminplan ist dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen vor Baubeginn zu übergeben. Die Einhaltung der Termine ist mit einem wöchentlich vom Auftragnehmer zu erstellenden Statusbericht nachzuweisen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Terminplan ist je nach Anforderung, spätestens aber alle zwei Wochen, nach dem aktuellen Stand der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">zu korrigieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUSTELLENBETRIEB</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Einzelheiten bezüglich der Baustelleneinrichtung, des Baustellenbetriebs sowie des termingerechten Ablaufs sind rechtzeitig durch den Auftragnehmer (AN) mit dem Auftraggeber (AG) abzustimmen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">VERKEHRSWEGE UND LAGERFLÄCHEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Planung, der Durchführung und der Umsetzung der Baumaßnahme ist die Behinderung der Krankenhausanlieferung auszuschließen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle funktionalen Abläufe sind auch während der Baumaßnahme zu gewährleisten. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Krankenhausverkehr ist zu jeder Zeit Vorrang zu gewähren. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Krankenhausstraße darf ausschließlich zur An- und Abfahrt der Baustelle genutzt werden. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Parken auf der Zufahrtsstraße, und sei es auch noch so kurzfristig, ist untersagt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Fluchtwege des Krankenhauses sind jederzeit freizuhalten. Die Flächen der Feuerwehrumfahrt und der Feuerwehraufstellflächen sind grundsätzlich freizuhalten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtlicher Baustellenverkehr und die Anlieferung von Materialien ist durch den AN mit der AG abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Parkflächen stehen auf dem Gelände nicht zur Verfügung. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Lagerung von Materialien ist nur begrenzt möglich.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Logistik ist durch den AN entsprechend zu planen und zu kalkulieren. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bezüglich der Transportwege und der gesamten Baustelleneinrichtung hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe über die Örtlichkeit zu informieren. Nachforderungen, die aus Unkenntnis über die Örtlichkeit entstehen, werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">SCHUTZ- UND SICHERUNGSMASSNAHMEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zu dem Umfang der Arbeiten gehören alle Sicherungsmaßnahmen baulicher oder sonstiger Natur am Objekt selbst und den umliegenden Objekten gegen Gefahren der Schädigung und Zerstörung von Personen und Dingen, zeitlich befristet oder auf Dauer. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Einholen ggf. erforderlicher Sondernutzungsgenehmigungen für öffentliche Verkehrsflächen, Baustellenabsicherung und -beleuchtung, Einholen von Aufgrabungsgenehmigungen sind im Leistungsumfang des AN enthalten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu benennen. Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Absperrungen, Schutzvorrichtungen und Treppengeländer, die zur Ausführung der Leistung des AN beseitigt werden müssen, sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder ordnungsgemäß vom AN herzustellen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Behelfsmäßige Überfahrten in Grundstücke müssen rutschsicher sein und die zu erwartenden Horizontalkräfte aufnehmen können.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Behelfsmäßige Fußgängerbrücken dürfen keine Stolper- oder Absturzgefährdungen aufweisen. Sie müssen auch für Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer nutzbar sein. Sie sind bei Aufgrabungen vor Hauseingängen, bei Querungen von Fußwegen sowie an absturzgefährdeten Stellen zu errichten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ver- bzw. Entsorgungseinrichtungen auf dem Grundstück müssen in Anpassung an das Baukonzept ohne vermeidbare Unterbrechungen der Versorgung für weiter betriebene Krankenhausbereiche vollständig und funktionsfähig erhalten bzw. wiedererrichtet werden.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUSTROM, BAUWASSER UND VERSICHERUNGEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Siehe AVB und ZVB</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSANGABEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich sind nur geräuschgedämmte Bohr-, Stemm-, Schlitz- und Sägewerkzeuge einzusetzen. Arbeiten mit Schlag- und Hammerbohrgeräte sowie Bolzensetzgeräte sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den AG und nur innerhalb der durch den AG vorgegebenen Bohrzeiten zugelassen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Arbeiten die Feuer, Rauch, Gase oder Staub entwickeln oder verbreiten, ist ein Genehmigungsschein auszufüllen; der Feuer - Genehmigungsschein liegt in der Betriebsleitung / Einsatzleitung des AG aus und ist 24 Stunden vor Arbeitsbeginn dort abzugeben. Kosten für Feuerwehreinsätze gehen zu Lasten des AN. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abschalt- und Einschaltbestätigungen für die Feuermeldeeinrichtungen sind abzuwarten und mit dem zuständigen Mitarbeiter der Betriebsleitung / Einsatzleitung des AG abzusprechen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sofern nicht gesondert ausgeschrieben, sind sämtliche, für die Ausführung notwendigen Arbeitsgerüste, auch solche über 2,00 m Höhe, entsprechend den Forderungen der Bauaufsichtsbehörden und Berufsgenossenschaften, bereitzustellen und in die Einheitspreise mit einzurechnen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">AUSFÜHRUNGSZEITEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Da der Krankenhausbetrieb während der auszuführenden Arbeiten fortgeführt wird, ist die Lärmbelästigung auf ein Mindestmaß zu reduzieren.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeiten ohne Lärmentwicklung und ohne Erschütterungen können ganztägig an allen Werktagen in Abstimmung mit dem AG ausgeführt werden. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungszeiten für lärmintensive Arbeiten sind durch den AN durch Vorlegen eines Lärmplanes mindestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten mit dem AG abzustimmen. Diese Arbeiten dürfen erst nach Freigabe durch den AG ausgeführt werden.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das konkrete Zeitfenster für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten ist werktags einschließlich sonnabends von 7.00 h bis 20.00 h.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lärmintensive Arbeiten sind in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr durchzuführen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lärmintensive Arbeiten dürfen nicht am Sonnabend ausgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen und nach entsprechender Anfrage kann die Arbeitszeit verlängert werden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese Vorgabe zu erfüllen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUTAGEBUCH</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist seitens des AN ein Bautagebuch (arbeitstäglich) zu führen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Dieses ist des Bauleitung des IB wöchentlich unaufgefordert vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUSTOFFE UND QUALITÄTEN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Materialien, Konstruktionen, Bauteile und Leistungen sind so auszulegen, dass sie ihre Funktion dauerhaft aus-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">üben und die geforderten Eigenschaften dauerhaft behalten. Der AN hat auf Verlangen des AG dies schriftlich, übersichtlich und schlüssig nachzuweisen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat alle Stoffe, Materialien, Bauteile, Anlagen, Einrichtungen und Ausführungsarten den nach den bauordnungsrechlichen Bestimmungen notwendigen Materialprüfungen, Messungen und Untersuchung durch die staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle zu unterwerfen, wenn und insoweit dies nach den bauordnungsrechlichen Vorschriften erforderlich ist. Die Prüfung erfolgt auf Kosten des AN auch dann, wenn sie ergibt, dass den maßgeblichen Anforderungen entsprochen ist. Gleiches gilt, wenn der AG bei begründetem Verdacht nicht vertragsgemäßer Qualität Güteund/oder Gebrauchsprüfungen fordert oder ausführen lässt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat das Abladen, die sachgemäße Lagerung sowie den Transport von der Lagerstelle zu den Verarbeitungsstellen als Nebenleistung zu organisieren und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Ferner übernimmt der AN auch die Versicherung der Ware gegen übliche Risiken, wie z. B. Feuer, Wasser, Diebstahl, Einbruch.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG erhebt die Forderung nach einer umweltverträglichen Bauausführung. Dies bedeutet auch, dass alle eingesetzten Baustoffe eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfahren haben müssen. Alle verwendeten Baustoffe müssen für die Nutzung gesundheitlich unbedenklich sein. In den Innenräumen der Baumaßnahme dürfen nach der Inbetriebnahme keine physikalischen, chemischen und mikrobiologischen Luft- und Materialoberflächenzustände auftreten, die gesundheitsschädlich sind. Als schädlich gelten auch Einwirkungen, die belästigen und somit das Wohlbefinden beeinträchtigen oder die Arbeitsleistung mindern. Die gesundheitliche Beurteilung erfolgt aufgrund des Erkenntnisstandes zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe. Von den verwendeten Baustoffen dürfen deshalb weder von ihrer Grundsubstanz noch von irgendwelchen Beimengungen Emissionen ausgehen, die nach dem Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen Konzentrationen führen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Maßgebend für die Begrenzung solcher Konzentrationen in den Innenräumen sind nicht die Werte für die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte), die sich auf Arbeitsstoffe beziehen, sondern die maximal tolerierbaren Wirkstoffkonzentrationen in Innenräumen (MR-Werte). Folgende Wirkstoffe sind nach den vorgenannten Kriterien zu bewerten und im Zweifelsfall nicht zu verwenden: </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Asbest und Formaldehyd</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter akzeptiert diesen Anforderungskatalog und garantiert, dass seine Produkte und Bauteile die geforderten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Werte als zugesicherte Eigenschaften besitzen und die in den Richtlinien geforderten Grenzwerte - unter Berücksichtigung des Gesamtbaues - nicht überschritten werden. Der AG behält sich vor, die Konzentrationen zu messen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Gefahrstoffverordnung ist zu beachten. Zweck dieser Verordnung ist es, durch besondere Regelungen über das</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Inverkehrbringen von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen und über den Umgang mit Gefahrstoffen, einschließlich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ihrer Aufbewahrung, Lagerung und Vernichtung den Menschen vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen, soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften besondere Regelungen getroffen sind.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrstoffe sind unter anderem: Gefährliche, biologische Materialien sowie explosionsfähige Stoffe und Zubereitungen. Erzeugnisse, bei deren Verwendung gefährliche oder explosionsfähige Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder freigesetzt werden. Zwecks vereinfachter Ersatzteilhaltung sind für gleichartige Aufgaben stets Geräte eines Herstellers zu verwenden.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Kabelbefestigungsschellen sind aus induktionsfreiem Metall zu liefern.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anzahl der zum Einsatz kommenden Fabrikate sind vorzugsweise zu beschränken.</span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BAUSCHUTT UND BAUSCHUTTBESEITIGUNG / BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Während der gesamten Bauzeit ist der anfallende Bauschutt sowie die Abfälle aller am Bau Beteiligten ständig zu beseitigen. Die Reinigung der Baustellenflächen ist Sache des AN. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Anfallender Bauschutt / demontiertes und abgängiges Installationsmaterial ist Eigentum des AN und von ihm unaufgefordert und unverzüglich zusammenzutragen und in zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Abtransport muss über Schuttrutschen oder die Baustellenzuwegungen erfolgen. Ein Transport durch die Klinik ist zu vermeiden. Eventuell im Ausnahmefall nicht zu vermeidende Transporte innerhalb des Gebäudes erfolgen ausschließlich in geschlossenen und staubdichten Transportbehältern.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die benutzten Flächen sind zu reinigen und in ihren Urzustand zurückzuversetzen. Eingeschlossen ist die tägliche besenreine Reinigung der Baustelle sowie der für den Baustellenverkehr genutzten Flächen im Gebäude einschließlich der Erschließungswege wie Fahrzeugrampen im Außenbereich/Erdarbeiten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AN verursachte Schäden und Verunreinigungen an den internen Erschließungsstraßen auf dem Klinikgelände sowie innerhalb des Gebäudes sind von ihm unverzüglich zu beseitigen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Sanitärcontainer werden vom Bauherrn zur Verfügung gestellt, Lager und Personalcontainer sind auf der vorgesehenen Baustelleneinrichtungsfläche ein Abstimmung mit der OÜ aufzustellen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">SONSTIGE ANGABEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Maße sind durch den AN vor der Ausführung am Bau eigenverantwortlich zu überprüfen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die vom AN verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen sind ungültig gewordene Unterlagen vom AN entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der genaue Leistungsumfang ist zwischen AG und AN vor Beginn der Arbeiten festzulegen und schriftlich zu dokumentieren. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ORTSBESICHTIGUNG VOR ANGEBOTSABGABE</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird empfohlen. </span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle kann nach vorheriger Anmeldung und Terminabsprache besichtigt werden. Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten resultieren, werden nicht anerkannt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ansprechpartner:</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">AKK Altonaer Kinderkrankenhaus</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Technischer Leiter: Herr Bartrow (040-88908-531)</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ABRECHNUNG UND BÜRGSCHAFTEN</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe AVB und ZVB des AG, ansonsten gem. VOB.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ABNAHME</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">siehe AVB und ZVB des AG, ansonsten gem. VOB.</span>
        </p>
        <p style="line-height:101%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">KALKULATIONSHINWEIS</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die im LV genannten Positionen gilt: </span>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lieferung und betriebsfertige Montage!</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leistungen sind nach DIN und den anerkannten Regeln der Technik, neuester Stand, zu erbringen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Zu allen Positionen und Beschreibungen gehören grundsätzlich die Lieferung, das Herstellen und alles, was zur sach- und fachgerechten sowie zur gebrauchsfertigen Ausführung der Leistung notwendig ist, auch wenn das Leistungsverzeichnis dieses nicht ausdrücklich beschreibt.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung, Geräte, Werkzeuge, Anlagen, Einrichtungen, Betriebsmittel, Lager-/Mannschaftsräume und sonstige Notwendigkeiten, sowie Anfuhr, Aufstellen, Vorhalten, Abräumen und Abfahren, sind in die Einheitspreise einzurechnen, wenn im Leistungsverzeichnis keine Position dafür ausgewiesen ist.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Festlegen von Maßen, Maßkontrollen, Maßabsprachen, Ergänzungen zu Meterstrichen, evtl. erforderliche Werkzeichnungen und dergleichen sind ebenfalls mit dem Einheitspreis abgegolten.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Maße im Leistungsverzeichnis sind vom Bieter zu überprüfen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Ausführung ist ein sog. 'Erster Meter', insbesondere im Bereich der Trasseninstallation zu erstellen und mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">RECHNUNGEN</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung sind in prüfbarer Form in kumulativer Aufstellung, unter Verwendung der Gliederung des Leistungsverzeichnisses sowie den Unterteilungen der DIN 276 beim Ingenieurbüro Wendt GmbH, Stresemannstraße 342, 22761 Hamburg, in einfacher Ausfertigung nebst Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und den Originalen von Entsorgungsnachweisen, jeweils in digitaler Form einzureichen. Aus den Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle notwendigen Angaben zur Rechnungsprüfung hervorgehen.</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">PROJEKTBETEILIGTE</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Bauherren-Vertretungen</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">AKK Altonaer Kinderkrankenhaus</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Stellvertretung der Geschäftsführung / Prokurist</span>
          <span style="font-size:11pt;background:#FFFFFF;"> </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Swen Höpfner</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Technischer Leiter: Herr Bartrow (040-88908-531)</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Planung</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieurbüro Wendt GmbH, NL Hamburg</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Herr Roggenbuck, Herr Beckmann</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Stresemannstraße 342, 22761 Hamburg</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Telefon: 040 / 32 89 077 41</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Email: mail@wendtgmbh.de</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p style="line-height:101%;">
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Planung und Bauleitung Hochbau</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">euroterra GmbH</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">architekten ingenieure</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ness 1, 20457 Hamburg</span>
        </p>
        <p style="line-height:105%;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ergänzende Regelungen zur VOB/B:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§ 3 (1) VOB/B Ausführungsunterlagen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer in Ergänzung zu § 3 (1) VOB/B sämtliche Ausführungsunterlagen nur in digitaler Form ( durch den Auftragnehmer durchgeführtes aktives Selektieren und Herunterladen von barrierefreien Datenaustauschplattformen ) unentgeltlich und rechtzeitig zur Verfügung. Die erforderlichen Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung herzustellen, ein Anspruch auf Planausfertigungen in Papierform seitens des Auftraggebers besteht nicht. Es ist vom Auftragnehmer sicherzustellen, dass immer die aktuellen Unterlagen auf der Baustelle in ausreichender Anzahl zu Verfügung stehen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat die übergebenen Unterlagen und die örtlichen Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn zu prüfen. Bei Abweichungen in der Planung ist Rücksprache mit den Fachplanern zu halten. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§ 4 (8) VOB/B Ausführung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ein vom Bieter beabsichtigter Einsatz von Nachunternehmern ist dem Auftraggeber bereits bei Angebotsabgabe bekanntzugeben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervor- gerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§ 5 (1) VOB/B Ausführungsfristen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage, an denen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen Bauleistungen nicht erbracht oder bei denen die Ausführung der Bauleistungen spätestens drei Stunden nach Beginn des Arbeitstages abgebrochen und an diesem Tag nicht wieder aufgenommen wurden, nicht auf die Ausführungszeit angerechnet. Diese Unterbrechung muss dem Auftraggeber am selben Tag angezeigt werden, bei einer zu erwartenden mehrtägigen Unterbrechung auch deren voraussichtliche Dauer. Für Ausführungsfristen, die in den Besonderen Vertragsbedingungen nach Datum festgelegt sind, gilt die vorgenannte Regelung nicht.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verlängerungen der Ausführungsfristen wegen Behinderung oder Unterbrechung der Ausführung infolge von höherer Gewalt, unabwendbaren Ereignissen oder Witterungseinflüssen, begründen keine Ansprüche auf besondere Vergütung. Schadensersatzansprüche nach § 6 (6) VOB/B bleiben unberührt. Leistungen, für die im Vertrag besondere Ansätze auch für anerkannte Ausfalltage vorgesehen sind ( z. B. Betrieb von Wasserhaltungs- anlagen o. ä. Leistungen ), werden dagegen dem Auftragnehmer vergütet. Das Gleiche gilt bei Inanspruchnahme einer vereinbarten Preisänderungsklausel für in die anerkannte Fristverlängerung fallende Preiserhöhungen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§ 14 (1) VOB/B Abrechnung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abschlags-, Teilschlussrechnungen und Schlussrechnungen sind, auf den Bauherrn als Rechnungsempfänger aus- gestellt, in prüfbarer Form in kumulativer Aufstellung und unter Verwendung der Gliederung des Leistungsverzeichnisses sowie den Unterteilungen der DIN 276 jeweils per elektronischer Datenübertragung in einfacher Ausfertigung nebst Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und gegebenenfalls den Originalen von Entsorgungsnachweisen und Wiegescheinen einzureichen. Aus den Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle notwendigen Angaben zur Rechnungsprüfung hervorgehen. Die Rechnung ist mindestens mit der Angabe der Bauvorhabennummer, Auftragsnummer und der Gewerkebezeichnung zu kennzeichnen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">§ 16 (1) VOB/B Zahlung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen ( §§ 812 ff. BGB ) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung ( § 818 Abs. 3 BGB ) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, so befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">PLANUNTERLAGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführungs- und Detailplanung wird dem AN spätestens bei Auftragserteilung übergeben. Eine darauf aufbauende Werk- und Montageplanung ist durch den Auftragnehmer zu erstellen und spätestens nach 4 Wochen zur Prüfung vorzulegen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Rahmen der Bauüberwachung wird durch die Bauleitung des Auftraggebers die Baudokumentation des Lösungsanbieters "DaLux" verwendet. Die digitale Bauüberwachung einschließlich der diesbezüglichen Kommunikation mit dem Auftragnehmer auf der Baustelle erfolgt im Wesentlichen über die Serviceplattformen dieses Lösungsanbieter.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung gelten die anerkannten Regeln der Technik. Zusätzlich zu den anerkannten technischen Normen, Regeln und Richtlinien, wie DIN, VDE, VDEW und EN sind folgende Regelungen zu beachten/einzuhalten:</span>
        </p>
        <p />
        <ol style="list-style:decimal;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">BImSchG - Bundes-Immissionsschutz-Gesetz</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">TA-Lärm - Technische Anleitung zur Lärmreduzierung</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Landesbauordnung</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudeenergiegesetz (GEG)</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">VDI 3985 - Grundsätze für Planung, Ausführung und Abnahme von KWK-Anlagen mit Verbrennungskraftmaschinen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">VDEW - Richtlinie für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem NS-Netz des EVU (VNB)</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">LAR Leitungsanlagen Richtlinien</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitskennzeichnung nach DIN 4844 T1/T2/T3</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Outdoor-Richtlinie 2000/14/EG</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">BDEW Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Die technischen Anschlussbedingungen und Vorschriften des zuständigen EVU (VNB)</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Als Schutzmaßnahme gegen zu hohe Berührungsspannung ist, wenn nicht ausdrücklich verneint, die VDE 0100 Teil 410 anzuwenden.</span>
            </p>
          </li>
        </ol>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Normen und Vorschriften sind immer die neuesten Ausgaben, die zum Tag der Abnahme gültig sind, maßgebend. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für Nennspannungen &gt; 1 kV gilt VDE 0101, für den Betrieb elektrischer Anlagen VDE 0105. Grundsätzlich sind Neutralleiter und Schutzleiter getrennt zu verlegen und die Außenleiter zu isolieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Auftragnehmer werden zur Erstellung der Werk- und Montageplanung folgende Ausführungspläne zur Verfügung gestellt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">- Installationszeichnungen, Schemen usw.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Werk- und Montageplanung ist vier Wochen nach Auftragserteilung einzureichen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Unterlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch die Genehmigung der Werk- und Montageplanung wird der AN nicht von seiner Verantwortung befreit. Aus den Werk- und Montageplänen müssen alle zur Beurteilung des Vertragsgegenstandes notwendigen Angaben, Daten und Hilfseinrichtungen zu ersehen sein. Sie müssen auch Lage und Abmessungen von Anschlüssen für bauseits zu liefernde Anlagenteile enthalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sonstige Angaben</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Maße sind durch den AN vor der Ausführung am Bau eigenverantwortlich zu überprüfen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden geprüften Werk- und Montageplänen zählt auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG behält sich die Herausnahme einzelner Leistungen oder Änderung der Mengen aus dem Leistungsverzeichnis vor.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Montage</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Befestigen der verarbeiteten Bauteile, Baustoffe und Gegenstände ist nach den einschlägigen Richtlinien vorzunehmen, wobei nur die bauaufsichtlich allgemein zugelassenen Verbindungsmittel verwendet werden dürfen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Scharfe Kanten sind aus Gründen der Arbeitssicherheit mit geeigneten Schutzvorrichtungen zu versehen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Betriebsmittel und Materialien</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind ausschließlich hochwertige Betriebsmittel - d.h. Geräte, Aggregate und sonstige Materialien - namhafter Hersteller zulässig. Zwecks vereinfachter Ersatzteilhaltung sind für gleichartige Aufgaben stets Geräte eines Herstellers zu verwenden. Sämtliche Kabelbefestigungsschellen sind aus induktionsfreiem Metall zu liefern. Die Anzahl der zum Einsatz kommenden Fabrikate der restlichen Geräte und Teile sind vorzugsweise zu beschränken.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Funktionsprobe</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Woche vor Beginn der Funktionsprobe ist dem Auftraggeber ein Protokoll vorzulegen, in dem sämtliche Funktionsproben und Probemessungen tabellarisch und skizzenmäßig vorbereitet sind. Der Auftraggeber behält sich vor, Korrekturen vorzunehmen. Jede Prüfung eines Gerätes mit Klemmangaben, Angabe der Prüfgeräte (Type, Messbereich, Klassengenauigkeit) ist vorzubereiten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Funktionsprobe wird ausschließlich im Beisein des Auftraggebers durchgeführt. Vor Funktionsprobe und Inbetriebnahme der Anlage ist dem Auftraggeber eine Bescheinigung zu überreichen, die ausweist, dass die Installation gemäß den gültigen Vorschriften wie VDE, UW, BG usw. durchgeführt ist.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung hat an Hand von Plänen zu erfolgen. Das Aufmaß ist in Papier und digital zu übergeben.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Handaufmaße sind nicht zugelassen. Aufmaße sind in Positionsreihenfolge und positionsweise zu fassen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nachtragsangebote</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachtragsangebote sind mit Nachkalkulation nach Einkaufspreisen Material, Gemeinkostenzuschlag, Montagezeit aufzugliedern, ggf. Angeboten von Nachunternehmern.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nichteisenmetalle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt die Festpreiskalkulation.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einheitspreise</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der vom Bieter anzugebende Preis bzw. die Einheitspreise gelten grundsätzlich für die komplette, funktionstüchtige und betriebsbereite Anlage bzw. Anlagenkomponenten und schließen, sofern nicht anders beschrieben, sämtliche Nebenkosten ein wie:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Transport und fachgerechte Aufstellung am Bestimmungsort bzw. Verwendungsstelle, Montage, Hilfsmaterialien für Montage, Fracht, Verpackung und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge frei Verwendungsstelle, Abladen, Einbringen, Ausrichten, Rücktransport auch der Restmaterialien, Zoll und Zollspesen, Versicherungskosten, Lohnnebenkosten, erforderliche Ingenieurleistungen, Material- Abnahmezeugnisse, erforderliche Proben, fachgerechte Entsorgung bzw. Rücknahme aller Verpackungsmaterialien und Montagereste sowie besenreine Reinigung, sämtliche Kleinmaterialien, Verdrahtung, Klemmen (wenn nicht im LV aufgeführt), das Erstellen der Schlitze, Durchbrüche und Kleinbohrungen in Mauerwerken bis 10 x 20 cm, Bohrungen bis 25 mm Durchmesser und 30cm Länge, Gebühren für Anträge, Prüfungen und Abnahmen, sämtliche erforderlichen Aufwendungen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der eigenen Bauleitung.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hilfsmaterialien</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stellung aller Hilfsmaterialien für Abstützungen, Verankerungen, Vermessungen, Montage- und Schutzgeräte usw., die zur Erstellung der Anlage erforderlich sind, sind in den Einheitspreisen enthalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mehr- und Minderpreise</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche angegebenen Massen im Leistungsverzeichnis sind nicht bindend für Materialbestellungen. Dies gilt insbesondere für Kabellängen, Kabelquerschnitte, Installationsmaterialien wie Schalter, Steckdosen, Leuchten etc., aber auch für die restlichen Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltgeräte. Sämtliche Massen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich nach Erstellung seiner Werk- und Montageplanung zu ermitteln. Fehllieferungen - gleich welcher Art - werden nicht gesondert vergütet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Koordination</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es besteht Koordinations- und Abstimmungsverpflichtung der AN untereinander!</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstellen der Anlagen und Systeme müssen klar und unmissverständlich definiert, erläutert, schriftlich festgehalten sowie untereinander kommuniziert werden!</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Teilnahme an Baubesprechungen ist Pflicht.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Transport und fachgerechte Aufstellung am Bestimmungsort bzw. Verwendungsstelle, Montage, Hilfsmaterialien für Montage, Fracht, Verpackung und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge frei Verwendungsstelle, Abladen, Einbringen, Ausrichten, Rücktransport auch der Restmaterialien, Zoll und Zollspesen, Versicherungskosten, Lohnnebenkosten, erforderliche Ingenieurleistungen, Material- Abnahmezeugnisse, erforderliche Proben, fachgerechte Entsorgung bzw. Rücknahme aller Verpackungsmaterialien und Montagereste sowie besenreine Reinigung, sämtliche Kleinmaterialien, Verdrahtung, Klemmen (wenn nicht im LV aufgeführt).Gebühren für Anträge, sämtliche erforderlichen Aufwendungen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der eigenen Bauleitung.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sonstiges</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Tätigkeiten sind termin- und detailgenau mit den zuständigen Vertretern der AG-Seite rechtzeitig abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Freigabe durch den Bauherrn oder dessen Erfüllungsgehilfen ist für jede Freischaltarbeit erforderlich sowie schriftlich einzuholen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vorbereitung aller Freischalt- und Umschwenkarbeiten sowie zu Inbetriebnahmen jeglicher Art sind Regiepläne zu erstellen. Aus diesen muss eindeutig hervorgehen, in welcher Reihenfolge die Arbeiten durchzuführen sind. Darüber hinaus müssen diese Pläne eine exakte Zeitangabe für jeden relevanten Detailschritt enthalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt die VOB.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Laufender-Krankenhaus-Betrieb / Sicherstellungs- und Sorgfaltspflicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatz zu den allgemeinen Vertragsbedingungen:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Arbeiten werden unter laufendem Krankenhausbetrieb durchgeführt. Zu jeder Zeit ist ein Höchstmaß Sorgfaltspflicht zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der laufende Krankenhausbetrieb hat grundsätzlich Vorrang vor allen Tätigkeiten, die sich im Rahmen dieser Maßnahme ergeben.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Sicherheit der Krankenhausversorgung und dessen Patienten stehen an erster Stelle.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Tätigkeiten sind termin- und detailgenau mit den zuständigen Vertretern der AG-Seite rechtzeitig abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Freigabe durch den Bauherrn oder dessen Erfüllungsgehilfen ist für jede Freischaltarbeit erforderlich sowie schriftlich einzuholen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Vorbereitung aller Freischalt- und Umschwenkarbeiten sowie zu Inbetriebnahmen jeglicher Art sind Regiepläne zu erstellen. Aus diesen muss eindeutig hervorgehen, in welcher Reihenfolge die Arbeiten durchzuführen sind. Darüber hinaus müssen diese Pläne eine exakte Zeitangabe für jeden relevanten Detailschritt enthalten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Bedarf (staubintensiven Arbeiten) ist die BMA-Anlage entsprechend über den Bauherrn zu deaktivieren, d.h. Kontaktaufnahme mit dem hierfür zuständigen Mitarbeiter (Haustechnik, Pforte). Es ist sind zusätzliche Schutzvorkehrungen der Melder (vor Verschmutzung) zu treffen, wie z.B. anbringen einer Staubschutzkappe. Diese sind in Rücksprache mit der Haustechnik bauseits bereit zu stellen und durch den AN zu montieren bzw. zu entfernen.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine technische Festlegungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine technische Festlegungen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Besondere Festlegungen zu den einzelnen Normen und zur Ausführung (Auszug)</span>
        </p>
        <p />
        <ol style="list-style:decimal;">
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Lose Klemmen sind in Verteilungen nicht zugelassen. Alle Klemmen sind fest zu montieren. Für alle Stromkreise sind N-Trennklemmen zu verwenden (eine N-Trennklemme je Stromkreis).</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Betriebsmittel in und an den Verteilungen sind zu beschriften. Die Beschriftung muss sowohl bei aufgesetzter sowie auch bei entfernter Feldabdeckung sichtbar sein (ggf. getrennte Innen- und Außenbeschriftung). Alle Klemmen sind zu beschriften.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Isolierband zur Kennzeichnung oder zur Isolierung ist nicht zugelassen. Es sind hierfür Schrumpfschläuche zu verwenden.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbinder dürfen nur zur Fixierung und nicht zur Befestigung verwendet werden.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind einheitliche Fabrikate für Brandschottungen zu verwenden. Für die Brandschutzmaßnahmen ist Gewerke übergreifend nur 1 Fabrikat einzusetzen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Hakennägel und ähnliches Befestigungsmaterial sind nicht zugelassen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftungen der Installationsgeräte erfolgen nach dem Standard der Liegenschaft.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbahnen und metallische Kabelkanäle sind in den Schutzpotentialausgleich einzubeziehen. Bemessungsgrundlage für den Schutzpotentialausgleichsleiter ist auch der Querschnitt der installierten Kabel und Leitungen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Ergänzend zur DIN 4102-9 und DIN 4102-11 sind alle brandschutztechnischen Einhausungen und Schottungen mit einen Kennzeichnungsschild analog zur DIN 4102-12 beidseitig zu kennzeichnen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Für alle entsorgten Materialien sind die zugehörigen Entsorgungsnachweise zu übergeben.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Beschriftungen sind dauerhaft zu erstellen. Die negativen Einwirkungen von Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung sind hierbei besonders zu berücksichtigen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse an Bestandsanlagen oder Fremdanlagen sind entsprechend den Beschriftungsvorgaben zu kennzeichnen und mit der Haustechnik abzustimmen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmittel im Handbereich müssen verschraubt sein und dürfen sich nur mittels Zuhilfenahme von Werkzeug öffnen lassen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Verschlossene, nicht mehr zugängliche Bereiche sind vor dem Verschluss zur Abnahme anzumelden und eine Fotodokumentation ist zu erstellen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Der Prüfsachverständige ist auch baubegleitend tätig. Mit einer unangekündigten Begehung – auch die der Qualitätssicherung – ist jederzeit zu rechnen und wird nicht gesondert vergütet.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Die Anbindung an Bestandsanlagen beinhaltet auch das Auflegen und die Inbetriebnahme.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Stromlaufpläne sind ergänzend mit einer Legende (z.B. Excel-Datei) zu erstellen und in der Schaltanlage / Elektroverteilung zu hinterlegen.</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;margin-right:14pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Während der Bauzeit sind die Stromlaufpläne in den Schaltanlagen / Elektroverteilungen vorzuhalten (handschriftlich).</span>
            </p>
          </li>
        </ol>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_750966">
      <BoQInfo>
        <Name>LH 442 PV-Anlage</Name>
        <LblBoQ>LH 442 PV-Anlage</LblBoQ>
        <Date>2026-07-23</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_788839" RNoPart="442">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 276 442 Eigenstromversorgungsanlagen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_788840" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage)</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788841">
                    <Description ID="58573ae6-2c52-47d5-9181-4570549c9dad">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Photovoltaik Anlage</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf dem Fachdach des Gebäudes "Lufthafen" soll eine Photovoltaik Anlage errichtet werden. Die Mindestabstände zu den Dachöffnungen müssen nach den Regeln des FVLR eingehalten werden. Die Abstände zu Brandwänden müssen eingehalten werden. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Sämtliche Einheitspreise sind so zu kalkulieren, dass die Materialien an den Montageort (Dach) verbracht werden. Notwendige Hub- bzw.- Hebeeinrichtungen werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-bottom:8pt;line-height:108%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Dachfläche wird durch den Auftragnehmer ‚Dachbegrünung‘ die Unterkonstruktion für die Befestigung der PV-Module errichtet. Die PV-Module sind demnach auf ein bauseits gestelltes Montagesystem zu errichten. Im Zuge der Ausführung hat ein Abstimmungsgespräch stattzufinden, sodass Unterkonstruktion und PV-Modul aufeinander abgestimmt sind. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Photovoltaik Anlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788842" RNoPart="10">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="473a18ca-a6e7-46b2-a4fb-c73e188b59b5">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Photovoltaikmodul (470 Wp)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Monokristalline Silziumzellen, 120 Halbzellen, Schaltung in Serie, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen 1.760 x 1.130 x 30 mm, Gewicht ca.20 kg, Solarglas ca.3,2 mm,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen schwarz eloxiertes Aluminium, Feuerwiderstandsklasse 4,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzklasse B2.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebstemperatur: -40° bis +85°</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Systemspannung IEC/UL: 1.000V/1.000V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rückstrombelastbarkeit: 20A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Testlast (+)/(-): 6.000 Pa/4.000 Pa</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturkoeffizient: -0,259%/K</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturkoeffizient: -0,234%/K</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennleistung Pmax: 470 Wp</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannung bei max. Leistung: 44V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannung bei max. Leistung: 10A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leerlaufspannung: 44,4V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlussstrom: 10,8A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad Modul: 22%</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="ca2b5b4e-38f1-415b-9400-11238493cc5a" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="1f620203-ceda-4095-a3d7-9ec283b357cd" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="82d600a8-e9c9-4ac3-a0e4-504f3ba4ea5e" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferzeit	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Abweichung ist ein Nebenangebot einzureichen, inkl. der technischen Daten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Photovoltaikmodul (470 Wp)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788844" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d8f85325-55d0-4404-8a13-c22dc9f51c58">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dreiphasen-Wechselrichter (17,5 KW)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl MPP Tracker: 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Eingangsstrom: 51,0A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Kurzschlussstrom Modulfeld: 68A / 55,7A </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC Eingangsspannungsbereich: 200 – 1.000V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einspeisung Startspannung: 200V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzbarer Spannungsbereich: 200 – 800V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. PV-Generatorleistung: 26,3kW</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">peak</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Datenschnittstelle zur Übertragung von Fernüberwachungsdaten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC Nennleistung: 17.500W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC Ausgangsstrom: 25,3A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsspannung AC: 400V / 230V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC-Frequenz: 50/60Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeines:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (HxBxT): 725 x 510 x 225 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 44,96 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP66</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachtverbrauch: &lt;1W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechselrichterkonzept: Trafolos</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kühlung: Actibe Cooling Technologie</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="842700f1-64b6-4e74-9559-e3d69ac2049b" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="aa21ce08-8c75-4fac-96d0-20aaf29df67d" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="82a2cc65-1340-46d7-84c1-aa91356f27c0" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferzeit	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dreiphasen-Wechselrichter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788845" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="49c0949e-286d-43cf-8f8b-0092937727a8">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dreiphasen-Wechselrichter (50 KW)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eingang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl MPP Tracker: 4</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Eingangsstrom: 134A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Eingangstrom Strang 20/ 30 A: 14,5A/ 22A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Kurzschlussstrom Strang 20/30 A: 20A / 30A </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Kurzschlussstrom Wechselrichter: 240A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC Eingangsspannungsbereich: 200 – 1.000V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einspeisung Startspannung: 200V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nutzbarer Spannungsbereich: 400 – 870V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. PV-Generatorleistung: 75kW</span>
                              <span style="vertical-align:sub;background:#FFFFFF;">peak</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Wirkungsgrad des Wechselrichters: 98,5% </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Datenschnittstelle zur Übertragung von Fernüberwachungsdaten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC Nennleistung: 50.000W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC Ausgangsstrom: 75,8A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsspannung AC: 400V / 230V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC-Frequenz: 50/60Hz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeines:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (HxBxT): 725 x 110 x 346 mm (ohne Wandhalter)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 92 kg</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachtverbrauch: &lt;16W</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kühlung: Active Cooling Technologie und Doouble_Wall System</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="77786e75-d109-405b-8840-f20289f9f216" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="cfc18626-afa2-48b4-9252-faaff34309da" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b75887ab-ea08-4963-a446-00514e92feef" Kind="Bidder" MarkLbl="62" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lieferzeit	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dreiphasen-Wechselrichter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788848" RNoPart="40">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="2c14c082-ccea-435d-a74b-0eec12243055">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsbuchse MC4</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Kupplungsbuchsen MC4</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsbuchse als Einzelteil (inklusive Isolierteil)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: Buchse</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiterquerschnitt: 4-6 mm²</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiteraußendurchmesser: 5,5-9 mm</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlussstrom: 30 A (4-6 mm²)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsspannung: 1000 V/1500 V DC (IEC)/600 V/1000 V DC (UL)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Crimpwerkzeug: PV-CZM </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsbuchse MC4 5,5-9 mm Ø</span>
                                <br />
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788849" RNoPart="50">
                    <Qty>160.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ba4faf54-8906-4115-97ae-38f0140bf134">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsstecker MC4</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiterquerschnitt: 4-6 mm²</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiteraußendurchmesser: 5,5-9 mm</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Kupplungsstecker MC4</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsstecker als Einzelteil (inklusive Isolierteil)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: Stecker</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiterquerschnitt: 4-6 mm²</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leiteraußendurchmesser: 5,5-9 mm</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlussstrom: 30 A (4-6 mm²)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsspannung: 1000 V/1500 V DC (IEC)/600 V/1000 V DC (UL)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Crimpwerkzeug: PV-CZM</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kupplungsstecker MC4 5,5-9 mm Ø</span>
                                <br />
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788852" RNoPart="60">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="db7d826d-81ee-4569-a409-d89a22e5e13c">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generator-Anschlusskasten mit Blitzstromableiter für 2 Strings</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generatoranschlusskasten für DC-Seite 2 String, mit Einbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blitzstromableiter für Photovoltaik und DC-Hauptschalter Schaltanlage komplett zusammengebaut, einschl. Flansche und Kabeleinführungsstutzen, Wanddichtungen usw., anschlussfertig montiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Prüfprotokoll ist Bestandteil der Dokumentation.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 360 x 360 mm, IP65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestückung der Einzelanlage mit nachfolgend beschriebenen fest eingebauten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmitteln:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Tragschienen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 je 2 Reihenklemmen für DC-Stringleitungen L+ und L- bis 16qmm, je String 1 Sicherungshalter 2-polig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 PE-Klemmen bis 16 qmm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blitzstromableiter Ableiter Typ 1+2, für DC-Spannungen bis 1000V,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kombiableiter für Photovoltaik-Stromversotrgungssysteme bis 1000V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC-Hauptschalter, 2-pol., 1000V DC, Unterspannungsauslöser für FW-Schalter je String.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="1875dbab-4b04-4033-8fad-4d1eaa1abde7" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="be0fa397-f1da-43e6-96b1-1b3c82a90f9b" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generator-Anschlusskasten mit Blitzstromableiter für 2 Strings</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788853" RNoPart="70">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="faa292f8-f688-4c45-8f3e-32c351010acf">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generator-Anschlusskasten mit Blitzstromableiter für 1 String</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generatoranschlusskasten für DC-Seite je String, mit Einbau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blitzstromableiter für Photovoltaik und DC-Hauptschalter Schaltanlage komplett zusammengebaut, einschl. Flansche und Kabeleinführungsstutzen, Wanddichtungen usw., anschlussfertig montiert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Prüfprotokoll ist Bestandteil der Dokumentation.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">ca. 360 x 360 mm, IP65</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bestückung der Einzelanlage mit nachfolgend beschriebenen fest eingebauten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmitteln:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Tragschienen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">4 je 2 Reihenklemmen für DC-Stringleitungen L+ und L- bis 16qmm, je String 1 Sicherungshalter 2-polig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 PE-Klemmen bis 16 qmm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blitzstromableiter Ableiter Typ 1+2, für DC-Spannungen bis 1000V,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kombiableiter für Photovoltaik-Stromversotrgungssysteme bis 1000V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC-Hauptschalter, 2-pol., 1000V DC, Unterspannungsauslöser für FW-Schalter je String.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="34f594ae-cb92-4d15-9b7c-1e9283248805" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="af80f687-3411-4159-bb44-b72964c0dc77" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PV-Generator-Anschlusskasten mit Blitzstromableiter für 1 String</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789051" RNoPart="80">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d3e8731b-88a0-4719-b59b-d4be44b195bf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechselrichterrahmen freistehend, doppelseitig</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wechselrichterrahmen zur geschützten Montage von mehreren Wechselrichtern für PV-Systeme Flachdach. Freistehend. Beidseitige Belegung möglich. Inklusive 2 Gitterrinnen zur Ballastierung und Kabelführung. Geeignet für Wechselrichterbreiten bis 1500 mm Breite. Wechselrichtermontage an C-Profilschiene mit Gleitmutter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: Stahl</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche: tauchfeuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Länge: 1300 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite: 1651 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe: 1554 mm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wechselrichterrahmen freistehend, doppelseitig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788855">
                    <Description ID="2bfbe691-37a2-45bf-b758-e3e91b0dea7a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Feuerwehrabschaltung der PV-Anlage</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrabschaltung der PV-Anlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788856" RNoPart="90">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="fffe0fb1-c7be-4175-91a6-d98eaa761718">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrschalter Pilzkopf-Drucktaster rastend, Entriegelung durch Ziehen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Anschluss an vorgenannten Feuerwehrschalter, Komplettgerät mit rotem Pilzkopf-Drucktaster, plombierbar, mit mechanischer Stellungsanzeige, Entriegelung durch Ziehen, mit einem Schließer und einem Öffner, IP65</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. aller notwendigen Anschlüsse und systemgebundenem Kleinmaterial.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="beb500c1-87d1-4066-b262-22e81349df99" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="2696d729-a17c-4bcc-a547-0c53f2eda419" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrschalter Pilzkopf-Drucktaster rastend</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788857" RNoPart="100">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="caab1073-baa3-4778-a916-8bc84750da84">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrschalter Signalleuchte rot</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zum Anschluss an vorgenannten Feuerwehrschalter, zur Signalisierung einer Abschaltung des DC-Kreises über den Feuerwehrschalter</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Mechanische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe ca. 85 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser ca. 62 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Materialien PC, PC/ABS</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalottenfarbe Rot</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusefarbe Grau</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart IP66</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss PushIn-Klemme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Litzenquerschnitt minimal 0,25mm² / 24AWG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Litzenquerschnitt maximal 1,50mm² / 16AWG</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsart Adapter erforderlich</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebstemperatur minimal -30°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebstemperatur maximal +60°C</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht mit Verpackung 85 g</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Produktgewicht 71 g</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Elektrische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannung 115-230V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannungsart AC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannungsfrequenz 50Hz bei 230V, 60Hz bei 115V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannungstoleranz +/- 10%</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsspannung 230 VAC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsstrom 40 mA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungseinschaltstrom 2500 mA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schutzklasse Schutzklasse 2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verschmutzungsgrad 3</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungskategorie II</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Isolationsspannung Ui = 250V / Uimp = 2.500V</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Optische Daten:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtquelle: LED</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leuchtfarbe: Rot</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Optisches Signalbild Blink, Dauer, TwinLight</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blinkfrequenz: 1 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lebensdauer optisch: min. 50.000 h</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. aller notwendigen Anschlüsse und systemgebundenem Kleinmaterial.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="aac4ae83-290b-4b41-93a9-d94415064fc6" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Fabrikat:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="fc8c1af7-8a09-4ca7-beaa-3f64d4742488" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeb. Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:30mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feuerwehrschalter Signalleuchte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788858">
                    <Description ID="59818322-c61f-462e-848b-218ba4fcf141">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Hinweisschilder</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweisschilder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788859" RNoPart="110">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="78211bbe-f67a-44d0-ad77-4583165b74a8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "DC-Lasttrennschalter", DIN 4066</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung "DC-Lasttrennschalter"</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beispiel:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <image width="318" Type="image/jpeg">[encoded data, 37748 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "DC-Lasttrennschalter"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788860" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b351d64d-7392-4958-96ce-90e8ae44b514">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "DC-Notausschalter", DIN 4066</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung "DC-Notausschalter"</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beispiel:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <image width="340" Type="image/jpeg">[encoded data, 16956 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "DC-Notausschalter"</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788861" RNoPart="130">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="68a7ce02-cddd-4dc0-8ef5-d0c22cbeae42">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "Achtung PV-Anlage mit Nennung Standort DC-Schalter", DIN 4066</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beispiel: "Achtung PV-Anlage"</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <image width="230" Type="image/jpeg">[encoded data, 26352 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Warn-/Hinweisschild "Achtung PV-Anlage mit Nennung Standort DC-Schalter"</span>
                              </p>
                              <p />
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788862" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabel und Leitungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788863">
                    <Description ID="cf43314e-5acc-40b0-8224-88ed4922c582">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">AC Leitungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">AC Leitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_789363" RNoPart="10">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c16ac53d-c9a6-4e15-8ba5-afad44162e14">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>213</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>219</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x1,5RE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788869" RNoPart="20">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="45039013-8f92-4042-b01c-d65482ba1364">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>37</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>168</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>133</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 35 SM/16, Cu-Zahl 1526.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYCWY 4x35SM/16</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788870" RNoPart="30">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="e2abbe9a-eaee-4140-91ed-6ae2c6ba3128">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>37</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>167</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>128</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 50 SM/25, Cu-Zahl 2203.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYCWY 4x50SM/25</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788872">
                    <Description ID="663019bf-6181-4597-9fcf-e56d67c87d68">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernmelde</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernmelde</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788873" RNoPart="40">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1c28bdbe-ee53-4c11-b81d-649d6ddb6618">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenkabel für den Horizontal- und Steigbereich DIN EN 50288-6-1, geschirmt, Cat7 bis 600 MHz, 4 x 2(Paar).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenkabel Horizontal-/Steigbereich geschirmt 600MHz 4x2(Paar) Cat7</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788876">
                    <Description ID="c4572ff6-1dc3-4454-a610-bf6540ff107f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC Verbindung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DC Verbindung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788877" RNoPart="50">
                    <Qty>1800.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a887d208-05e4-4252-9dd5-0ce3cbeeb16f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Solarleitung H1Z2Z2 1x6 mm²</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC-Leitung als Verbindung zwischen den PV-Modulen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Generator-Anschlusskasten und Wechselrichter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Solarleitung H1Z2Z2 1x6 mm²</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788878" RNoPart="60">
                    <Qty>260.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f2711c9c-67dc-4c96-9ed7-616649fa0258">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Solarkabel H1Z2Z2 1x10 mm² </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">DC-Leitung als Verbindung zwischen den PV-Modulen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Generator-Anschlusskasten und Wechselrichter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Solarkabel H1Z2Z2 1x10 mm² </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788879">
                    <Description ID="5c64dcfe-cd81-41f7-a300-bf981ac0e122">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleich</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleich</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_789053" RNoPart="70">
                    <Qty>458.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d12cca1f-41e8-432f-a837-07db83f87de2">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>239</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>227</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 4 RE, Cu-Zahl 38.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 1x4RE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789154" RNoPart="80">
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="7a06a871-c781-438a-8fdb-ea3449b0c579">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>369</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>221</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 6 RE, Cu-Zahl 58.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 1x6RE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789255" RNoPart="90">
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="738f566e-71c6-4877-a46a-e0790e1eb445">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>5395</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>199</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>204</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 1x16RE</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788883" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel für Kabel und Leitungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788884">
                    <Description ID="1240c1e1-743b-4d7c-a934-1a3506fa5487">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die exakte Verlegung ergibt sich aus der Werk- und Montageplanung des AN!</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Abmessungen der Kabelbahnen sind im Rahmen der Werk- und Montageplanung zu überprüfen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Anzahl der vorgesehenen Kabelbahnträger ist am Bau festzulegen, der erforderlichen Belastung anzupassen und auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Richtungsänderungen sind mit serienmäßigen Formteilen auszuführen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbahn und Hängestielenden sind mit Kantenschutz bzw. mit Schutzkappen zu versehen. Die Schnittkanten sind fachgerecht mittels geeigneter Maßnahme korrosionsbeständig zu versiegeln.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zum Liefer- und Leistungsumfang gehören die anteiligen Verbinder als Seiten- und Bodenverbinder, die systemgebundenen Verbindungs- und Befestigungsschrauben inkl. Muttern in verschiedenen Größen, die Bogenformteile, T-Stück-Formteile, Reduzierstücke, Trennstege und ähnliches, sowie alles erforderliche Befestigungsmaterial mit bauaufsichtlicher Zulassung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Höhenversprünge müssen mit Gelenkstücken ausgestattet werden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind in den Einheitspreis der Kabeltrassen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Selbiges gilt für horizontale Richtungsänderungen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Befestigung muss den jeweiligen systemgebundenen Komponenten voll genügen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Einsatz - auch von Spezialdübeln - ist mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für alle verwendeten Dübel muss eine Bauartzulassung vorliegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffdübel dürfen </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">nicht</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> verwendet werden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Montage von Kabeltrassen erfolgt im baulich entsprechenden Teil.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Trasse ist im Baukörper und gegenüber den übrigen haustechnischen Gewerken so anzuordnen, dass eine Abschottung für den erforderlichen Funktionserhalt problemlos angebracht werden kann.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbahnen, Kabelkanäle etc. sind einseitig zu erden, Stoßstellen sind elektrisch leitend zu verbinden. Die Kosten dieser Anschlüsse sind mit den angegebenen Einheitspreisen abgegolten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Kalkulation der Einheitspreise ist eine Installationshöhe von bis zu 4m einzukalkulieren sowie sämtliche Hilfsmittel, wie Leitern, Gerüste, Personenschutzausrüstungen usw..</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche nachfolgend beschriebene Leistungen sind komplett betriebsfertig zu liefern und montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technisches Vorwort</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_788892">
                    <Description ID="ff332235-cdfe-4ddd-8714-b5477f1c4b19">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stahlpanzer Rohre</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlpanzer Rohre</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788893" RNoPart="10">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="14667440-4890-4344-9532-4a24efd443eb">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>3275</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>207</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>14</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl, einwandig, glatt, starr, mit Gewinde beidseitig, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur Klasse 5 (-45 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 7 (400 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 25mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789355" RNoPart="20">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="58490f0f-4007-466e-9d94-89308515f8e6">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>053</WCtg>
                          <Group>3275</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9731</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>207</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11267</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11271</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11272</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11905</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>14</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11910</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23127</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl, einwandig, glatt, starr, mit Gewinde beidseitig, Außendurchmesser 40 mm, Druckfestigkeit Klasse 4 - schwer (1250 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 4 - schwer DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), min. Gebrauchstemperatur Klasse 5 (-45 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 7 (400 Grad C) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Elektroinstallationsrohr Stahl verz AD 40mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788894">
                    <Description ID="e34f9bd5-0527-4fad-ad73-8d4746ec4d00">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne ohne Brandschutzanforderung, bandverzinkt (sendzimirverzinkt), in Standardausführung, Kantenhöhe 60 mm inkl. allem notwendigem Befestigungs- und Verbindungszubehör. Die nachfolgenden Positionen sind inkl. notwendigem Trennsteg zu kalkulieren (1Stk. je Kabeltrasse), dieser wird nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der max. Stützabstand ist mit 1,2m einzuhalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne ohne Brandschutzanforderung, bandverzinkt (sendzimirverzinkt), in Standardausführung, Kantenhöhe 60 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_788895">
                    <Description ID="813d5524-498c-411e-94bc-2b8efc40f4b2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne E0</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne E0</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788896" RNoPart="30">
                    <Qty>72.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="dbcd16f6-97cf-4ec7-b8d5-34eafb8f0d72">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne gelocht, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der Kabelrinne: B =100x60mm, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Deckel</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne aus Stahlblech verzinkt 100x60mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788897" RNoPart="40">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="133cc6f8-45ea-4c2e-8f46-ba5a8ccb56bd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne gelocht, Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessung der Kabelrinne: B =300x60mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Deckel</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelrinne aus Stahlblech verzinkt 300x60mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788903">
                    <Description ID="442b5b7a-091f-4a78-be28-940f19dfd96d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelleiter E0 (Steigetrasse)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelleiter E0 (Steigetrasse)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788905" RNoPart="50">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0029dd3b-7036-45a0-ba9d-6d68f5f5d1b1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), Sprossenabstand 300mm, mit einem Trennsteg, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346, Seitenhöhe mind. 60mm, Breite mind. 300mm inkl. allem systemgebundenen Zubehör, wie z.B. Leiterverbinder, Winkellaschen, bauaufsichtlicher Befestigung liefern und betriebsfertig montieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelleiter E0 Stahl bandverz. H 60mm B 300mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788907">
                    <Description ID="d523b2dd-84e9-422b-add4-df55a24e0566">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C-Profilschiene E0 feuerverzinkt, in Metallausführung, in Teillängen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">C-Profilschiene E0, feuerverzinkt, in Metallausführung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788908" RNoPart="60">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="654461f9-1309-4719-a3e9-32c95c9eede7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">C-Profilschiene E0, H/B 18/35mm, gelocht, aus Stahl, verzinkt, an Decke oder Wand befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">C-Profilschiene E0 H/B 18/35mm Stahl verz. Decke/Wand</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788909">
                    <Description ID="c0eced29-a54c-4651-a24b-0398a80d8125">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen E30-90</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen E30-90</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788910" RNoPart="70">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="393181d8-feec-4ec7-9fe9-6d9adfc20e1d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen mit Hammerkopffuß, auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter. Breite bis 20mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788911" RNoPart="80">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="69536c01-18f6-45d0-b3ef-b1eb6868f879">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen mit Hammerkopffuß, auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter. Breite bis 33mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788912" RNoPart="90">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4388cc24-e8fd-41a8-9386-1badf6be2524">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen mit Hammerkopffuß, auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter. Breite bis 57mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bügelschellen auf vorhandene Ankerschienen oder Kabelleiter.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_791943" RNoPart="100">
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="0d18693a-89ce-4ed3-99de-706bee1836b4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonplatten</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehwegplatten als Auflager und Befestigung des Installationsrohre / Trassen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Bautenschutzmatte als Unterlage zum Schutz des Flachdaches</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonplatten und Bautenschutzmatte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788925" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Endverteilung und Sonstiges</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788926">
                    <Description ID="6f76ded6-15c1-40fb-be5c-3b69725d8b33">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">a) Verteilungsaufbau:</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">20% Platzreserve für Erweiterungen alle Adern der ankommenden oder abgehenden Leitungen einschl. aller Reserveadern sind über fest montierte Klemmen zu führen alle Neutralleiter sind über N-Trennklemmen zu führen die Verdrahtungen zwischen Sicherungssockeln und Klemmen sind auf die maximal einsetzbare Sicherungsgröße abzustimmen Plantaschen in angemessener Anzahl zur Aufnahme von Stromlaufplan, Legende, sonstige betriebsnotwendig Unterlagen Die Plantaschen sind dauerhaft auf der Innenseite der Schaltschranktür zu fixieren (kein Klebeband).</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">b) Beschriftung</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse: Resopalschild mit Verteilerkennzeichnung </span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feldabdeckung: Resopalschild mit Betriebsmittelkennzeichnung unterhalb oder oberhalb der Betriebsmittel, ggf. Warnhinweise bzw. Betriebshinweise </span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmittel: Gerätebeschriftung ggf. hinter der Abdeckung</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:56pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmen: Klemmenzahlen auf allen Klemmen</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:56pt;" />
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle ankommenden und abgehende Leitungen sind mit Schildern zu beschriften</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">c) Kalkulationshinweis/Sonstiges</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Komponenten beinhalten anteilige Kosten für Abschottungen innerhalb des Verteilers, Beschriftung, Reihenklemmen, Verdrahtung, Sammelschienensystem und Plantaschen</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:42pt;" />
                            <p style="margin-left:42pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Einbaugeräten für Installationsverteiler ist jeweils eine einheitliche Bauform eines Fabrikates zu verwenden. Die Kosten für anteilige Reihenschienen, Verdrahtungskanäle, Verdrahtung, Hilfs- und Verbindungsschienen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:42pt;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planungs-/Leitfabrikat:	</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:56pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schränke: Striebel &amp; John </span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:56pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbaugeräte: ABB, Siemens , Hager</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:56pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;" />
                            <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bieterangabe:</span>
                            </p>
                          </Text>
                          <TextComplement ID="956d14ae-d3a2-42fc-a2f6-19dd327d756c" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotene Fabrikate:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="b7e79f8f-04e6-49a5-a7c8-36e9b6d02b72" Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angebotener Typ:	</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail />
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">QUALITÄTSBESCHREIBUNG, LIEFER- UND LEISTUNGSUMFANG</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788927" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1612271d-a23b-4fb3-8110-d77047c9054f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:8pt;line-height:108%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschrank, Leerschrank, Anbaumöglichkeit: seitlich und unten, Montageart: Aufputz, für den Außenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP65, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code IK08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1250 x 1050 x 275, Rasteinheit 8 RE, Bauhöhe 4, Feldbreite 4, Platzeinheiten 384</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschrank (1250 x 1050 x 275)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789356" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ba4b81cc-207b-4185-8ff9-1379bf753244">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:8pt;line-height:108%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandschrank, Leerschrank, Anbaumöglichkeit: seitlich und unten, Montageart: Aufputz, für den Außenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code IK08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1250 x 300 x 275, Rasteinheit 8 RE, Bauhöhe 4, Feldbreite 1, Platzeinheiten 96</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Wandschrank (1250 x 300 x 275)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788928" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f72be41d-40f8-4d79-a4f2-2d9534d98978">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausschalter DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), zur Montage auf</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsstrom 100 A, 3-polig.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ausschalter DIN EN 60669-1 100A, 3polig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788930" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ab03be1c-5799-45cc-8fe5-0835640c61ba">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">D02-Lasttrennschalter für Hutschienenmontage.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für D02-Sicherungseinsätze, Hutschienenmontage nach EN50022, Baubreite</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">27mm, Schutzart IP20, Sicherungseinsatz und Schalter separat plombierbar,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einfacher Schaltmechanismus ermöglicht sichere Funktion und hohe</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lebensdauer, Wechsel des Sicherungseinsatzes ohne Gefahr der Berührung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der unter Spannung stehenden Teile, einschl. Auslösesignalschalter (1W) und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klemmen,</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten:		</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 35mm 40mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorschriften:		 			VDE0638/09, EN60947-3</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 35mm 60mm 80mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Polzahl: 				3+N</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsspannung:		AC400V, DC110V (2p)</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsstrom:		63A</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 	50kA</span>
                            </p>
                            <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelanschluss: 			1,5mm² - 35mm²</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">D02-Lasttrennschalter für Hutschienenmontage.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788932" RNoPart="50">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6d56a1c4-1deb-4e3c-9e5a-e77cbd07687e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherungslasttrennschalter NH00 160A, Schraubanschluss M8, Hutschiene, für Montageplatte bzw. Hutschienenmontage nach DIN EN 60947-3</span>
                              <span style="font-family:Times New Roman;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf Hutprofilschiene oder Montageplatte inkl. Sicherungseinsatz.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten </span>
                            </p>
                            <table>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Polzahl </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">3 </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit Sicherungsüberwachung </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">nein </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Baugröße der Sicherungseinsätze </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">NH00 </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusebreite </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">106 mm </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsstrom Ie </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">160 A </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsisolationsspannung Ui </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">1000 V </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">IP3X </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart (NEMA) </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">1 </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusetiefe </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">80 mm </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusehöhe </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">206 mm </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC </span>
                                  </p>
                                </td>
                                <td style="width:285;vertical-align:middle;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-bottom:1px;padding-left:1px;padding-right:1px;padding-top:1px;">
                                  <p>
                                    <span style="background:#FFFFFF;">690 V </span>
                                  </p>
                                </td>
                              </tr>
                            </table>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sicherungslasttrennschalter NH00</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788933" RNoPart="60">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="31922993-742c-4ca7-bcdd-0480e26145f0">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3474</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4459</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>586</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11898</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12473</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13963</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13964</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14870</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Auslösecharakteristik B, DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 1-polig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Ausgelöstsignalschalter mit 1 W.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter RCBO Charakter.B 16A Fehlerstrom 30mA 1-polig+N 230VAC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788934" RNoPart="70">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e3d9a44b-66f4-47db-8681-c3f81d70e081">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3474</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4459</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>342</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12473</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13963</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13964</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14870</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18957</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Ausgelöstsignalschalter mit 1 W.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788935" RNoPart="80">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3fa8be5e-3f4b-4fab-929e-b1be144afd25">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3474</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4459</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5753</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5797</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>342</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12473</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13963</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13964</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14870</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18957</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A pulsstromsensitiv, Bemessungsstrom 63 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 6 kA, stoßstromfest bis 250 A, mit Handbetätigung, mit Ausgelöstsignalschalter mit 1 W.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788936" RNoPart="90">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="48cdee3e-cb8e-41a1-b6e5-fd532d0b7b3c">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3462</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>60</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>344</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11898</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12447</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12450</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12479</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 6 kA, 3-polig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 32 A.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 6kA 3-polig Charakter.B 32A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788937" RNoPart="100">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a2ad2546-0468-4cf9-b0fd-8e1220debd4d">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3473</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>34</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8738</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>324</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>62</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12119</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12462</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12464</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19262</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fernschalter DIN EN 60669-2-2 (VDE 0632-2-2), bistabil (Stromstoßschalter), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Bemessungssteuerspannung 8 V AC, als Schalter, mit 1 S, 1 Ö, Bemessungsstrom 10 A.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fernschalter bistabil Reiheneinbau 230VAC Steuerspannung 8VAC Schalter 10A</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788938" RNoPart="110">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="674f84c1-0497-4a1e-8d39-84c6d940757a">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>3477</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>54</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>44</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>341</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>62</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10680</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11899</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12469</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12472</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dx/D0x Sicherungssockel (Sicherungsunterteil) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3), einschl. Passeinsatz und Schraubkappe, Baugröße D 02, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC/250 V DC, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 (VDE 0660-520), mit Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom 50 A, 3-polig mit Abdeckung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dx/D0x Sicherungssockel Gr.D02 400VAC/250VDC Sicherungseinsatz 50A 3polig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789357" RNoPart="120">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e8367327-d244-4b51-8af0-68d7eabd57d5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzanalysator geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN &amp; TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, &amp; Blindleistung (pro Phase &amp; gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz, Leistungsfaktor &amp; cos phi, Wirk-, Schein-, &amp; Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, &amp; Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, 4 Tarife, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Modbus RTU &amp; TCP - Master-Funktion zur Netzwerkanbindung an eigene oder übergeordnete Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder Fronttafeleinbau- geräten sowie Energiezählern, Datenloggern &amp; Erweiterungsmodulen je Mastergerät der aktuellen Produktserien des Herstellers. Ethernet Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus RTU-zertifizierten FremdHerstelleren nach spezifischem Integrationstest über generische Modbus-Profile. Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstellen sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komponentenzertifikat gemäß DIN VDE-AR-N 4110 (Mittelspannung) und DIN VDE-AR-N 4120 (Hochspannung) zum Nachweis gegenüber Netzbetreibern und Zertifizierungsstellen beim Einsatz beispielsweise in PV-Anlagen mit EZA-Regelung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionserweiterungen über installierbare APPs sowie bereits vorinstallierte APPs mit folgendem Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische Darstellung von online &amp; historischen Messwerten sowie Vergleich &amp; Interpretation der aufgenommenen Messwerte mit den Spannungsqualitätsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frei programmierbare logische &amp; mathematische Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der digitalen Ein- und Ausgänge &amp; externer ModBus-Variablen über 7 grafische, austauschbare Programme (Zyklus &gt;= 200 ms) wie z.B. Grenzwertüberwachungen, Wochenzeitschaltuhr, etc.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von Spannungsqualitätsmerkmalen sowie deren Grenzwerten nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems, Unsymmetrie Spannung, Gesamtklirrfaktor (THD-I &amp; THD-U) sowie Einzelharmonische (gerade / ungerade) bis zur 40. Oberschwingung sowie K-Faktor.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abtastrate von 20 kHz mit 400 Messpunkten pro Periode &amp; Ausgabe der Messwerte über die Schnittstellen (Zyklus &gt;=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse &gt;50 µs, Erfassung von Über-, &amp; Unterspannung zur Visualisierung sowie Kurzzeitunterbrechungen mit 20 ms - Erfassungszyklus, Halbwelleneffektivwertschreiber bei Ereignissen &amp; Ereignisdarstellung (Über,- &amp; Unterspannung, Überstrom), 128 MB interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wirkarbeit: 0,5S - 1 / Strom: 0,25 / Spannung: 0,2</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hutschienenmontage, 107,5 x 90 x 82 (BxHxT), 6 TE breit, monochrom LCD - Display, 2 Tasten, Schutzart IP 20, Schutzklasse: II, Nettogewicht: 350 g, Wärmeverlustleistung: max. 3,2 W, UL 61010-1 zertifiziert.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nennbereich: 95 - 240 V AC, 135 - 340V DC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungskategorie: 300V CAT II</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsmessung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Ph. + N (L-N / L-L) max.: 277 / 480 V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 480 V</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungskategorie: 300V CAT III</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strommessung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 4x</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Messbereich / Auflösung: 5 mA bis 6 A rms / 0,1 mA</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungskategorie: 300V CAT III</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenschnittstellen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Modbus (RS232)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenprotokolle:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Modbus RTU &amp; TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP Ethernet Gateway, FTP, TFTP, BACnet IP (optional)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Digitalausgänge:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgänge</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv / 60 V DC / 20 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Digitaleingänge:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: 2x</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsart: Digital- oder Impulseingang</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zählfrequenz: max. 20 Hz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturmessung:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl / Typ / Gesamtbürde: 1x 3-Draht Messung mit 4 kOhm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Netzanalysator</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789358" RNoPart="130">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b9b2a0e4-3e68-4a0d-9254-c820fd5b805c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelumbau-Stromwandler bis 18 mm / 100 - 250 A / Kl.  1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Max. Durchmesser Rundleiter: 18 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Primärstrom: 100, 125, 150, 200, 250 A</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sekundärstrom: 5 A </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leistung: 1 VA </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Genauigkeitsklasse: 1</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Umgebungstemperatur -5° - +40°C, Nennfrequenz: 50-60Hz,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Isolationsklasse A, Ith: 60xIN/sec., mit Sekundärleitung 0,75qmm mit 0,5 oder 3 m Leitungslänge je nach Ausführung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelumbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788939">
                    <Description ID="c5717d65-699b-441a-b18e-520ff60a4396">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">FW-Schaltung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FW-Schaltung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788940" RNoPart="140">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="57d0eb19-cce3-434e-8f1c-5df428df4e79">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsüberwachungsrelais einphasig ESS </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wächterrelais zur Überwachung von Gleich- und Wechselspannungen.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusstechnik wählbar:</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="tab-stops:10mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Schraubklemmen, Doppelkammerkastenklemmen</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Easy Connect Anschlusstechnik: </span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="tab-stops:10mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	Push-in Klemmen zum Anschluss von starren oder feindrähtigen Leitern</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schnappbefestigung zur werkzeuglosen Montage- und Demontage auf DIN-Schienen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Überwacht Gleich- und Wechselspannungen in 4 Bereichen:</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="tab-stops:10mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">	3-30V, 6-60V, 30-300V, 60-600V</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Überwachung auf Über- oder Unterschreitung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">4 Messbereiche in einem Gerät</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Hysterese einstellbar 3 ... 30 %</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">mit Ansprechverzögerung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">2 Wechsler</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Singlebereich: 220 ... 240 V AC</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsüberwachungsrelais einphasig ESS </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788945">
                    <Description ID="64182b3f-990f-4a31-84ce-dd52b4922900">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutz</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788946" RNoPart="150">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ca64ee52-d978-4b92-9082-45460f5428f4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutzgerät DIN EN 61643-11, mit thermischer</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abtrenneinrichtung Typ 2, als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, einteilig,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit Funktionsanzeige und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsableitstoßstrom je Leiter</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">20 kA, Wellenform 8/20 ms, 4-polig, zur Montage auf Tragschiene DIN EN</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">60715.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutzgerät Typ 2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788953" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleich</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_788954" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="af0af245-abea-4eb2-8ffb-43e1da09819b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleichsschiene</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">7x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1x Rundleiter Rd 8-10</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol grau</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Version: schwarz = UV-beständig für den Außenbereich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kontaktleiste aus Messing vernickelt</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Potentialausgleichsschiene</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788956" RNoPart="20">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="93c321b6-d671-4ecc-922c-b0ddc326fedb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schlüsselschilder zur dauerhaften Kennzeichnung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schlüsselschilder zur dauerhaften Kennzeichnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788968" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse und Sonstiges</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788969">
                    <Description ID="835e6bfc-4859-46aa-8eb5-506270f6d759">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemeine Beschreibung zum Titel Anschlüsse und Sonstiges</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Titel umfasst folgende Basisleistungen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Anschließen von Kabeln und Leitungen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Leistungen sind betriebsfertig zu erbringen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Wesentlichen handelt es sich um Leistungen die mit Umschwenkarbeiten gem. Position 1 des Titels in Zusammenhang stehen</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Leistungen sind </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">nicht</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Kernbohrungen und Durchbrüche</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Vorbeugender Brandschutz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Kabel- und Leitungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Hilfsmittel für Kabel- und Leitungsführung</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Leistungen sind in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Erstellung Detail-Regieplan</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abstimmung mit dem BH sowie der Bauleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Einholung von schriftlichen Freigaben des BH sowie der Bauleitung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Beschriftungen und Bezeichnungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Messung der Kabelstrecke vor Inbetriebnahme</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Klemmarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfungen (Drehfeld, Drehrichtung, Phasenlage)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Verlegen und Befestigen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Beschreibung zum Titel Anschlüsse und Sonstiges</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788970" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e405500c-cf8d-40f1-9fb8-b9fcd591010c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Mehrleiterkabeln bis 5 x 35 mm2.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Kabeltypen NYY, NYM, NYCWY, weitere).</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich heran- und einführen in die Schaltanlage,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">der erforderlichen Kabelschuhe, der Befestigungen sowie</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Beschriftungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen von Mehrleiterkabeln bis 5 x 35 mm2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_788972">
                    <Description ID="e1cccf8f-ca66-4d98-9312-7dc3167663f3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Muffen und Verlängerungen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffen und verlängern der in Frage kommenden Kabel- und Leitungen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Jede Muffe ist ordnungsgemäß auszuführen. Es können Schrumpfmuffen verwendet werden. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefer- und Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Liefern</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Montieren</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Vergießen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Auflöten</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabelendhülsen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:justify;">
                                <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Muffen und Verlängerungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788973" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7624366a-99bf-47d2-ad06-08b5950bdf02">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Muffen bis 5 x 240 mm² gem. Vortext</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">(alle Kabeltypen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:justify;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Muffen bis 5 x 240 mm² gem. Vortext</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788974" RNoPart="7">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzmaßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788975">
                    <Description ID="60b7feab-ccfe-4806-ac16-9488ac2caa23">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die nachfolgend beschriebenen Brandschutzmaßnahmen zusammenhängend ausgeführt werden können. Die Leistungen sind baubegleitend nach Erfordernis auszuführen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Zugelassene Füllstoffe für Kabeldurchführungen (Einzeldurchführungen), sowie für die Ertüchtigung von Schottungen (neu errichtet) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_788976">
                    <Description ID="b230572e-e98b-4960-b1ba-534e2827bc43">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschottungen sind entsprechend beidseitig zu kennzeichnen und dokumentieren. Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_788977">
                    <Description ID="31a97fcc-fdfe-49b3-8c24-cab4d2da2b82">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzabschottung in Betondecke</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzabschottung in Betondecke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_788978">
                    <Description ID="5e4f7651-8129-45bc-b991-b7cdea203d4d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschottungen als Mörtelschott eckig S90</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschottungen als Mörtelschott eckig S90</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788979" RNoPart="10">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="0a61e8b1-cd99-457b-90c1-7fc7f1f8c491">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>047</WCtg>
                          <Group>1204</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>828</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1642</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>23</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>108</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2439</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>73</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4201</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4206</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4207</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4208</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>84</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>127</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10970</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als Mörtelschott, Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,2 bis 0,3 m2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus Beton, Dicke 350 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Mörtelschott S90 0,2-0,3m2 Gebäude Decke D 350mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788985" RNoPart="8">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Fräs- und Bohrarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788986">
                    <Description ID="df8713c4-f3bf-41c1-9be6-a7fb63663e33">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bohrungen im Mauerwerk/Beton bis ø 25 mm, Decken- bzw. Wandstärke bis 30 cm, sind als Nebenleistungen zu erbringen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788987" RNoPart="10">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="800c95ed-8577-4196-b28c-3225ba4d5749">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung in der Wand aus Beton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung Wand Mauerwerk Durchm. 50-100mm T 20-25cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788988" RNoPart="9">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Vorbereitende Maßnahmen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_788989" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="189f156a-145c-4e2e-bfed-72dc723bb004">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einteilige Aluminium-Dachdurchführung</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Ausfädelung von Kabeln mit einer Öffnung von 400x400 mm und einem Auslass für Kabeldurchführung auf Flachdach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das vorhandene Dach ist als gedämmtes Bitumenflachdach ausgeführt und begrünt.</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">abgerundeter Auslass unter der Kappe</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Öffnung: 400 x 400 mm </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gesamthöhe: 575 mm </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Höhe UK Auslass 300mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Basis: 550 x 550 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;margin-left:18pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplantes Fabrikat : Alixo oder gleichwertig</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;margin-left:18pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplanter Typ: ALX 7175</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und zum Einbau an das Gewerk Dachdecker übergeben. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einteilige Dachdurchführung Alu 400 x 400 mm liefern und an Dachdecker zum Einbau übergeben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_791825" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c0f84b4e-b891-4b17-9deb-07b5ea7c47a4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zweiteilige Aluminium-Dachdurchführung</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Ausfädelung von Kabeln mit einer Öffnung von 250 x125 mm und einem Auslass für Kabeldurchführung auf Flachdach </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das vorhandene Dach ist als gedämmtes Bitumenflachdach ausgeführt und begrünt.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Dachdurchführung ist zweiteilig anzubieten und besteht aus dem Untergestell zur Montage auf dem Rohdach und dem Aufsatz, der zusätzlich auf der Dämmschicht eingedichtet wird. </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">abgerundete Auslass unter der Kappe</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Öffnung: 250 x 125 mm </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Höhe Untergestell: 350 mm </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Gesamthöhe: 600 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Höhe UK Auslass 400mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Basis: 550 x 550 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;margin-left:18pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplantes Fabrikat : Alixo oder geichwertig</span>
                            </p>
                            <p style="margin-top:6pt;margin-bottom:6pt;margin-left:18pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geplanter Typ: kit ALX-7150 (ALX 7156 + Untergestell)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und zum Einbau an das Gewerk Dachdecker übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zweiteilige Dachdurchführung Alu 250 x 125 mm liefern und an Dachdecker zum Einbau übergeben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788992" RNoPart="10">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Netzanmeldung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_788993" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="65d72b0f-8bb2-4d7c-9070-10a0aec6facb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netzanmeldung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit dem örtlichen Netzbetreiber zur Netzanbindung der PV-Anlage ins Niederspannungsnetz/Mittelspannungsnetz.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme der Anlage und Durchführung der Netzanbindung in Verbindung mit dem Netzbetreiber. Inbetriebnahmeprotokoll erstellen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Sämtliche notwendige Abstimmungsleistungen und Koordinationsleistungen mit dem Auftragnehmer Elektroinstallation sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Netzanmeldung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788994" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="b1b4ee8a-2bb1-44cc-a354-fbede8297dfd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Antrag zur Netzeinspeisung an den Stromversorger im Versorgungsgebiet mit entsprechenden Daten der Anlage inkl. ausfüllen aller notwendigen Formblätter und Anlagen zum Antrag.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Sämtliche notwendige Abstimmungsleistungen und Koordinationsleistungen mit dem Auftragnehmer Elektroinstallation sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Antrag zur Netzeinspeisung an den Stromversorger</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788995" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="c7d00f48-fd83-4ff8-b51e-1b24e6970feb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anleitung zur Anmeldung der Photovoltaikanlage bei der Bundesnetzagentur (Marktstammdatenregister) und somit Erhalt der notwendigen Registrierungsnummer.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Sämtliche notwendige Abstimmungsleistungen und Koordinationsleistungen mit dem Auftragnehmer Elektroinstallation sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anleitung zur Anmeldung der Photovoltaikanlage bei der Bundesnetzagentur</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_788996" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="1344cb33-c98b-4287-ae70-fbe832c7a40b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kaskadenschaltung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung der Kaskadenschaltung zur Zählung der erzeugten Energie beider Erzeugungsanlagen mit dem Energieversorger.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kaskadenschaltung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_788997" RNoPart="11">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme / Einweisung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_788998">
                    <Description ID="8a3f4d1e-3007-4fdf-b305-666a0f1bdf78">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme sämtlicher im Leistungsverzeichnis (LV) beschriebenen Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, dem zuständigen Energieversorger, der Feuerwehr oder dessen Vertreter sowie mit den für die Inbetriebnahme erforderlichen Gewerke.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Inbetriebnahme beinhaltet alle für den Betrieb der Anlagen notwendigen Verriegelungen, Anforderungen, Ein- und Umschaltungen, usw.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat gemäß DIN VDE und den anerkannten Regeln der Technik, vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer elektrischen Anlage oder Teilen davon, durch eine Prüfung nachzuweisen, dass die Anforderungen gemäß der einschlägigen Vorschriften und Richtlinien bei der Errichtung eingehalten wurden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfungen umfassen im wesentlichen:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Stringspannung</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Besichtigen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Erproben</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Messen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kurzschlussstrom</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">weitere notwendige Messungen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfergebnisse sind in Prüfprotokollen für elektrische Anlagen zu dokumentieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Prüfprotokolle werden Bestandteil der Bestandsunterlagen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind ausschließlich Prüf- und Messgeräte zugelassen, die den Bedingungen und Normungen der DIN VDE entsprechen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme sämtlicher im Leistungsverzeichnis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_788999" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="0c72b430-7a6a-468e-bb2a-9c7d935be323">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme aller Anlagen und Systeme wie vor beschrieben</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789000" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="13f1c855-0c88-4a76-8370-a795a229950c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung des Betreiberpersonals in alle Anlagen und Systeme wie vor beschrieben inkl. sicherheitstechnischer Unterweisung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung des Betreiberpersonals</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789001" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="87a9132d-0766-4b93-b588-a25787c9a147">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme der Anlage gemäß VOB</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">nach Fertigstellung der Installationen für die gesamten PV-Anlagentechnik bestehend aus:</span>
                              <br />
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Elektroinstallationen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutzanlagekabel- und Leitungsnetze gem. LAZ</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Brandschottungen und Verkleidungen</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">PV-Modultechnik mit allen Konstruktionen</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereitstellung einer orts- und fachkundigen Fachkraft der errichteten Anlagen, sowie der für die Prüfung erforderlichen Messgeräte, Softwareprogramme, Laptop, Leitern, Gerüste, etc. für die gesamte Prüfdauer.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme der Anlage</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789002" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="8c9def00-807a-4fbf-bf88-4926f9590dce">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung der örtlichen Feuerwehr mit Ortsbegehung zur Handhabung der Feuerwehrschaltung und Auswertung von Anzeigewerten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es sind ca. 2-3 Stunden inkl Anfahrt zu kalkulieren. Die Terminabsprache hat durch den Bieter zu erfolgen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Komplett mit Vorhaltung eines fachkundigen Mitarbeiters der Errichterfirma, sowie allen erforderlichen Nebenleistungen, Messgeräten und Werkzeugen ausführen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung Feuerwehr</span>
                                <br />
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_789003" RNoPart="12">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_789004">
                    <Description ID="0d153eda-8ba2-4c0f-ab1f-cf5b897032e2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten sind nur für Mehraufwendungen einzureichen. Diese dürfen nur nach Genehmigung der zuständigen Fachabteilung von AG ausgeführt werden und sind zeitnah (werktäglich) nach Durchführung zur Gegenzeichnung vorzulegen. Der zusätzliche Materialverbrauch ist nachzuweisen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anfallende Kosten für Stundenlohnarbeiten müssen vor Beginn der Leistungsausführung ausdrücklich mit dem jeweils zuständigen Objektüberwacher des Auftraggebers vereinbart werden.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_789005" RNoPart="10">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="185fed97-c0e7-4c2c-a12c-2993323d0c2b">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>091</WCtg>
                          <Group>1619</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>55</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789006" RNoPart="20">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="1f267e99-3c9e-4de5-832e-7b3a9fce3bd5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2020-04</VersDate>
                          <WCtg>091</WCtg>
                          <Group>1619</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>39</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_789007" RNoPart="13">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_789008" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="07abe67e-cdb4-47a4-98f4-0b92d2726d27">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen von Revisionszeichnungen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">der Gesamtanlage per CAD nach den Montagezeichnungen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einbausituation, Stringaufteilung, Details, Produktunterlagen, Bedienungsanleitungen, Konformitätserklärungen Verteiler, Nachweis der Kurzschlussfestigkeit  Verteiler, 1-fach in Papier und digitaler Form.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen von Revisionszeichnungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_789043" RNoPart="457">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">DIN 276 457 Übertragungsnetzte</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_789044" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Datennetzwerk - Verteiler</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_789046">
                    <Description ID="3f11b5fb-7186-41d6-b2fe-2461d7d9b965">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Patchfelder</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Patchfelder sind einschl. Beschriftung gemäß Vorgabe des Hauses anzubieten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Patchfelder</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_789359" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b5d1f3f0-6950-4939-9312-b11ca7372cc0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlusseinheit RJ45, 1-Port für Hutschieneninstallation, Cat 6</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Datenanschlusseinheit RJ45 </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789048" RNoPart="20">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7252c93c-d11e-45c9-b6ba-f05a083b4664">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">1HE Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">6-fach Schutzkontaktsteckdosenleiste CEE7/3, mit Netz- und Frequenzfilter nach DIN 49440, </span>
                              <br />
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">VDE 0620-1, mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige, zweipolig, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA, max. 250 V AC / 16 A / 3680 W, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Glühdrahtprüfung bis 850°C, Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">SPD Typ 3 (Feinschutz), </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30MHz, Eckfrequenz 400Hz, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil, eloxiert in RAL 7035, Schutzart IP20, </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">nicht wiederanschließbar, H05VV-F 3G 1,5 mm²,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussleitung 2,0 m schwarz, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker, </span>
                              <br />
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">1HE Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789049" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="de2f32e9-9001-49f9-9baf-68dd93d97ea1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung Verteilerschränke</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schwarze Schrift auf weißem Grund</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite ca. 10cm, Höhe ca. 4cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanten gefast, vollflächig auf Wand geklebt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung Verteilerschränke</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_789050" RNoPart="40">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="833658a0-be95-4c90-88b2-06796d02fe61">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Switch mit 8 x RJ45 Gigabit-Ports und 4 Uplink-Ports.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-top:4pt;margin-bottom:9pt;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Technische Details</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">8 x RJ45 Ports (1000Mbps)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">2 x RJ45/ SFP-Combo-Ports für Glasfaseranbindung oder Ethernet</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">2 x SFP-Uplink-Ports für SFP-Module</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1 x RJ45 Konsolenport</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Überspannungsschutz +/- 6 kV</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: 440 x 208 x 44 mm (BxTxH)</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl der Ports: 24</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Managed: ja</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Montageart: 19 Zoll, Desktop</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Outdoor geeignet: nein</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">PoE (Power over Ethernet): nein</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Uplink Port Anschluss: RJ45/SFP</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-13pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">VLAN: ja</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Der Switch mit 8 x RJ45 Gigabit-Ports und 4 Uplink-Ports</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>