<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2025-12-12</Date>
    <Time>15:09:02</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.03</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>1000 BZ Soest</NamePrj>
    <LblPrj>Ersatzneubau von 3 Hallen, Modernisierungsmaßnahmen im Bestand des Bildungs</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIS</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">OBJEKT	Modernisierung Berufsbildungszentrum Soest</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Bauabschnitt II</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GEWERK	Gasversorgung BA2</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">BAUHERR	Handwerkskammer Dortmund</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ardeystraße 93</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">44139 Dortmund</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:59mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">AUFGESTELLT	Dezember 2025</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:60mm 100mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotssumme netto	:	.........................................</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:60mm 100mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Mehrwertsteuer 19 %	:	.........................................</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;tab-stops:60mm 100mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Angebotssumme brutto	:	</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">.........................................</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">BIETER</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">...............................................................................................................................................</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;tab-stops:60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ort, Datum	Stempel, Unterschrift</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkung / Vertragstext</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung / Vertragstext</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeines</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgabenstellung Die Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe (Körperschaft des öffentlichen Rechts) beabsichtigt die Neukonzeptionierung und bauliche Modernisierung des Bildungszentrums Soest, welches durch die Handwerkskammer Dortmund als Mieter genutzt wird. Bei den geplanten Baumaßnahmen handelt es sich um eine vom Land und Bund geförderte Zuwendungsmaßnahme. Die Projekte unterliegen daher der Prüfung der behördlichen Stellen. Der Zuwendungsbescheid liegt seit dem 17.02.2023 vor. Die Kammstruktur der Bestandshallen des Bildungszentrums weicht dem neuen Städtebaukonzept einer zweifachen Blockstruktur inkl. zweier Innenhöfe. Eine Umfahrung des gesamten Bildungszentrums für Feuerwehr und Nutzerverkehr bleibt damit gewährleistet. Geplant ist die Unterteilung der modernisierten und neugebauten Ersatzbaukörper in integraler Bildungsform: Das Bauvorhaben wird im laufenden Betrieb ausgeführt. Mit der Modernisierung der bestehenden Halle 4 und Passerelle wird als erster Bauabschnitt begonnen. Die bestehenden Hallen 2 und 3 werden nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des BA1 Modernisierung Halle 4 abgerissen. Die bestehende Halle 1 wird nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des BA2 Ersatzneubau abgerissen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gebäudenutzung </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bildungszentrum in Soest dient als Schulungsstandort der „Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU)“ für den östlichen Bereich des Bezirks der Handwerkskammer Dortmund. Hier werden insbesondere Auszubildende aus dem Bezirk der Kreishandwerkerschaft Hellweg-Lippe (mit den Kreisen Soest und Unna sowie der Stadt Hamm) geschult. Derzeit sind im BZ Soest Übungseinheiten für die Fachbereiche Bau, Elektrotechnik, Kfz (inkl. Land- und Baumaschinen), Maler, Metall, Schweißen, SHK, Tischler und Friseure beheimatet. Seit dem 01.08.2021 auch der Fachbereich Stuckateur.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Modernisierung und die Ersatzneubauten werden in 3 Bauabschnitte unterteilt, die Gebäudenutzung ist wie folgt:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1 „Modernisierung“ Halle 4 Bestand, Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Modernisierung ehemalige Halle 4 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eingeschossig mit Seminarräumen Holzwerkstätten Tischler/Schreiner </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">SWW Schweißwerkstatt Metallbauwerkstatt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technikzentrale neu inkl. Eisspeicher </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der BA1 ist bereits fertiggestellt und in Nutzung genommen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 2 „Ersatzneubau“ Mischbauweise Massiv/Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(rein informativ) Abriss und Ersatzneubau ehemalige Halle 2 und 3 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zweigeschossig mit Seminarräumen SHK Sanitär-, Heizungstechnik- und Klimawerkstatt</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauhalle Zimmerer</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauhalle Ausbau</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Multifunktion Bauhalle Ausbau Stuck </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauhalle Rohbau </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Obergeschoss mit Seminarräumen: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">MLW Maler- und Lackierer </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">ELW Elektronikwerkstatt </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 3 „Ersatzneubau“ Hallenbau, Ertüchtigung Bestand: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(rein informativ) Abriss und Ersatzneubau ehemalige Halle 1 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ein-/Zweigeschossig (siehe TA) </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">KFZ-Werkstatt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">LMW Land-, Baumaschinen-, Nutzfahrzeugwerkstatt </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Bestand: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">EG und OG inkl. Aufzugsanlage Bestand. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nebenräume: Verwaltung Nutzer, Umkleiden und Sanitäreinrichtungen im Verbindungsbaukörper Bestand wird als Modernisierung im Bestand durchgeführt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Änderung der Nutzung Verwaltung KHL-Bestand ist nicht vorgesehen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stellplätze: Auf dem Gesamtgelände befinden sich für die Nutzer der Gebäude im Bestand insgesamt 333 PKW-Stellplätze. Die Stellplätze werden im Rahmen der Baumaßnahmen auf 193 PKW und 156 Fahrradstellplätze angepasst.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1. Lage, Grundstück und Baurecht</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundstück und Lage: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In Lage zwischen der Bundesstraße Schleswiger Ring, Oestinghauser Landstraße und „Am Handwerk“ am nördlichen Rand des Stadtkerns der Kreisstadt Soest. Die Erreichbarkeit mit dem PKW ist als gut zu bewerten. Vom Soester Bahnhof ist das Bildungszentrum in ca. 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Adresse: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Am Handwerk 4 </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">59494 Soest </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Gesamtgrundstücksgröße beträgt 31.943 qm. Für die Flurstücke ist eine Vereinigungsbaulast bestellt. Baurechtlich werden sie damit wie ein einzelnes Grundstück behandelt. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gelände weist eine leicht nach Osten abfallende Topografie auf. Ein höherer Abfall der Topografie ist an den Grundstücksgrenzen in Richtung Grundstücksgrenze im Osten und im Norden festzustellen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In diesem LV werden keine Abriss- bzw. Rückbauarbeiten beschrieben. Die Lage der beschriebenen Gebäude(-teile) ist in der Anlage dargestellt </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baurecht: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baugenehmigung für das zu erstellende BV wurde am 10.05.2023 erteilt. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2 Allgemeine Beschreibung </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gebäudedaten / -flächen</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gebäudedaten / -flächen Bestand, Modernisierung und Ersatzneubau </span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundstücksfläche: 	31.943 m² </span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Bestand Verwaltung (Gesamt): 	ca. 5.384 m² </span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Kleines Forum (Gesamt): 	ca. 329 m² </span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Bestand Hausmeisterhaus etc.: 	ca. 498 m² </span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Modernisierung BA1 Halle 4: 	ca. 2.469 m² </span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Technikzentrale BA1 NEU: 	ca. 265 m² </span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Ersatzneubau BA2 (EG):	ca. 3.050 m²</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Ersatzneubau BA2 (OG):	ca. 1.734 m²</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Ersatzneubau BA3 (EG):	ca. 2.070 m²</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Ersatzneubau BA3 TA (OG):	ca. 140 m²</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Modernisierung BA3 Bestand inkl.</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Forum/Foyer (EG):	ca. 1.748 m²</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Modernisierung BA3 Bestand inkl.</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Forum/Foyer (OG):	ca. 624 m²</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Ersatzneubau und Modernisierung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(Gesamt):	ca. 12.099 m²</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GF Bestand + Ersatzneubau + Modernisierung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(Gesamt):	ca. 18.310 m²</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BGF Bestand Verwaltung inkl. Großes Forum</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">und Verbindungstrakt (Gesamt):	ca. 8.609 m²</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BGF Ersatzneubau und Modernisierung Halle 4</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Technikzentrale neu (Gesamt):	ca. 12.099 m²</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BGF Bestand + Ersatzneubau +</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Modernisierung (Gesamt):	ca. 20.708 m²</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vollgeschosse Bestand	III</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vollgeschosse BA2:	II</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vollgeschosse Modernisierung bzw.</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzneubau BA1 und 3:	I</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Modernisierung BA1 Halle 4:	ca. 5,40 m</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Technikzentrale BA1 NEU:	ca. 4,80 m</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Ersatzneubau BA2 (EG):	ca. 5,90 m</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Ersatzneubau BA2 (OG):	ca. 5,30 m</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Ersatzneubau BA3 (EG):	ca. 9,80 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Modernisierung BA3 Bestand</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Forum/Foyer (EG):	ca. 3,60 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Modernisierung BA3 Bestand</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Forum/Foyer (OG):	ca. 3,60 m</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geschosshöhe Modernisierung BA3 Bestand</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Forum/Foyer (OG):	ca. 3,60 m</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BRI Ersatzneubauten und Modernisierung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">(Gesamt):	ca. 78.057 m³</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GRZ (Bestand, Modernisierung und</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzneubau) nach B-Plan GRZ: 0,8	ca. 0,35</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">GFZ (Bestand, Modernisierung und</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:70mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzneubau) nach B-Plan GFZ: 2,0	ca. 0,58</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3 Tragwerk </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1 "Modernisierung" Halle 4 Bestand, Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Halle 4 Bestand wird modernisiert.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stahlbetonskeletttragstruktur ist weitestgehend zu erhalten und die Bodenplatte größtenteils zu übernehmen. Die Bestandsfrostschürze wird ersetzt und das Tragwerk an der Nord- bzw. Südfassade ergänzt. Das Trapezblechdach wird ersetzt. Neu zu erstellen sind Stahlbeton-Sockel umlaufend, Stb.-Rähm / Ringbalken. Eine Ertüchtigung der Betonoberfläche ist nach Erfordernis mitzuberücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stb.-Außenstützen, die Stützen im Bestand Achse C werden ersetzt,  die Stützen am Bestand Ache O werden ergänzt. Bestandgründung bleibt, wenn möglich erhalten. Neue Einzel- und Streifenfundamente werden in Stb. erstellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Neue Aussparungen, Schächte und Schlitzarbeiten in der bestehenden Sohlplatte sind vorgesehen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Süd-Westen des Grundstücks wird die neue Technikzentrale eingeschossig mit Eisspeicher im UG in Massivbauweise hergestellt und mit dem BA1 in Betrieb genommen. Im UG Stb.-Außenwand und Sohlplatte (WU) gemäß Tragwerksplanung und Fachplanung Eisspeicher. Im EG-Mauerwerk, Stb.-Aussteifungsstützen und Stahlbetonsockel. Innenwände KS-Mauerwerk im EG Im Eisspeicher, Stb.-Innenwand. Herstellung einer Revisionsöffnung Eisspeicher in der Stb.-Zwischendecke von EG zu Eisspeicher UG. Notwendiger Deckenversprung dient der Unterkonstruktion und Installation TA. Die UK-Trafostation ist durch den Bauschlosser herzustellen. Mikropfähle als Zuganker gegen Aufschwimmen durch Grundwasser durch das Vorgewerk Tiefbau. Die Technikzentrale erhält ein Stahlbetondach.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 2 "Ersatzneubau" Mischbauweise Massiv/Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Ersatzneubau BA2 wird in Mischbauweise errichtet, in Stahlbetonskelettbauweise eingeschossig und Massivbauweise zweigeschossig inkl. Treppenhaus, Lastaufzugsanlage und Installationsschacht. Bauabschnitt 1 Halle 4 und Bauabschnitt 2 EG werden durch einen Erschließungsflur inkl. 2 Treppenanlagen und Rampe verbunden. Das Obergeschoss spannt sich mit einer Dachterrasse vom Übergang BA1 Halle 4 über die unterfahrbare Unterfahrt BA2 bis zum Übergang zum BA3. Der Hallenbereich wird mit einer Trapezblechdachdeckung versehen, der Massivbau erhält ein Stahlbetondach. Außen- und Innen Stb.-FT-Stützen, in Sichtbeton. Stb.-Außenwand im Bereich des Treppenhauskernes über 2 Geschosse. Stb.-Brandwand im Übergang zum BA1 Halle 4 und über Dach geführt, Stb.-Wände, statisch aussteifend, BW, Stahlbeton-Sockel, Stb.-FT-Randbinder Fertigteile. Innen und außen KS-Mauerwerk, Stahlbetonwände innen. FT Abfangbinder / Spannbetonbinder als Fertigteile. Die Unterfahrt Decke wird als Stb.-Rippendecke als Geschossdecke ausgebildet. Fluchttreppe Stb.-Fertigteil-Treppenlauf, mit Zwischenpodest. Treppe zur Erschließung OG aus Stb.-Fertigteil-Treppenläufen. Hallenbau: Stb.-FT-Einzelfundamente mit angeformter Stütze. Stb.-Streifenfundamente, mit verzahnten Bechern für FT-Stützen. Stb.-Sohlplatte freitragend.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 3 "Ersatzneubau" Hallenbau, Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Ersatzneubau BA3 wird in Stahlbetonskelettbauweise eingeschossig errichtet. Die Haustechnik erhält dezentral einen zweigeschossigen zentralen Raum an der Nordfassade, der sowohl über eine innenliegende Treppe als auch aus dem Bestand Verwaltung OG zu Wartungszwecken erschlossen wird. Inkl. Stahlbetonzwischendecke.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Hallenbereich wird mit einer Trapezblechdachdeckung versehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stb.-Brandwand im Übergang zum Bestand, über 2 Geschosse und über Dach geführt. Stahlbeton-Wände, statisch aussteifend, BW, Stahlbeton-Sockel, Stb.-FT-Randbinder Fertigteile. Innen- und Außen Stb.-FT-Stützen, in Sichtbeton. Aussteifende und tragende Wandkonstruktion in Stb. bzw. KS-Mauerwerk. Innen und außen KS-Mauerwerk, Stahlbetonwände innen. FT Abfangbinder / Spannbetonbinder, Fertigteile</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stahltreppe als technisch notwendige Wartungstreppe von EG zu OG TABereich BA3, mit Zwischenpodest und Handlauf beidseitig.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stb.-FT-Einzelfundamente mit angeformter Stütze, inkl. Sauberkeitsschicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">unter Fundament und stellenweise Magerbetonabtreppung für Tieferführung (Grube) zur Verteilung der Gründungslasten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stb.-Streifenfundamente, mit verzahnten Bechern für FT-Stützen. Stb.-Sohlplatte freitragend.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Verbinder EG Bestand, die Umkleiden EG Bestand, die ehemaligen Aufenthaltsbereiche OG und das Foyer werden ertüchtigt und im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen BA3 neu strukturiert und modernisiert. Das Bestandstragwerk bleibt weitestgehend erhalten und wird stellenweise in Bereichen von Durchdringungen durch neue Stützen und Unterzüge ergänzt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich werden vereinzelt Fensteröffnungen erstellt bzw. vergrößert.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Entsprechend notwendige Deckenstürze werden berücksichtigt. Nicht mehr benötigte Außenwandöffnungen werden mit KS-Mauerwerk verschlossen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Pfostenriegelkonstruktion wird ertüchtigt (nur die Gläser werden ausgetauscht und neue Beschichtung Tragprofile) inkl. Eingangstüranlagen und Tür und Fensteröffnungen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzertüchtigungen werden umgesetzt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bestehender Verbindungsgang Halle 4 zu Verbinder Bestand bleibt erhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind notwendige Anpassungen an der tragenden Innenstruktur vorzunehmen und mit Fertigstürzen bzw. Stahlträgern zu kompensieren, gemäß Tragwerksplanung inkl. der Promatierung der Stahlträger. Bemessung und Ausführung gemäß Brandschutz.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Innenstützen Foyer erhalten bei Bedarf eine Betonsanierung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der neu erstellten Öffnungen, bzw. Anpassungen der bestehenden Öffnungen Einbringung Stahlträger inkl. Promatierung. Bestandgründung bleibt erhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der neuen Windfänge sind neue Einzel- und Streifenfundamente in Stb. herzustellen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Mögliche Unterfangungsmaßnahmen am Bestand sind nach den Vorgaben</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">der DIN 4123:2013-04 - Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude auszuführen. Vorab sind erforderliche Standsicherheitsnachweise durch Tragwerksplaner für den Bauendzustand zu führen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4 Fassade</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1 "Modernisierung" Halle 4 Bestand, Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Halle 4 Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bestehender Stahlbetonskelettbau bleibt erhalten, gemäß Notwendigkeit</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz werden die Zwischenfelder der Stützen gemäß Planung mit</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">KS-Mauerwerk verfüllt. Temporäre/bestehen bleibende nichttragende Außenwände zu Bauabschnitten sind zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fensterbank außen Aluminium, innen Betonwerkstein.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe/ab Sockel h = 1,0 m Pfostenriegelfassade Aluminium inkl. Türelemente, kippbare manuelle Oberlichter und Drehkippfensteranlagen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Industriefalttoranlagen mit verglasten Feldern, manuell betätigt, Paket außenstehend, einseitig verfahrend, Stahltüranlagen zur Einbringung Technik und Ausstattung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzlamellen Vorhangfassade, mit vertikaler Unterteilung und alle 1,2 m (Achsraster) vertikaler Kontrastbalken. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung gemäß, inkl. vertikale Brandriegel.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Betonvorhangfassade, mit vertikaler Sichtschalung und alle 1,2 m (Achsraster) gestoßen. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sockel hinterlüftet mit Betonfertigteil und alle 2,4 m (Achsraster) gestoßen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dahinter Luftschicht Unterkonstruktion und Perimeterdämmung. OK Sockel = 1 m über OKFF</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Über alle verglasten Fassadenflächen (außer Türen und Tore) Aluminium</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Raffstores motorisch betrieben wahlweise in fassadenintegrierter Ausführung und/oder als Aufsatzsystem.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Außenwände sind tragend, Keine Fenster, Stahltüranlagen zur Einbringung Technik und Ausstattung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzlamellen Vorhangfassade, mit vertikaler Unterteilung und alle 1,2 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Achsraster) vertikaler Kontrastbalken. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sockel hinterlüftet mit Betonfertigteil und alle 2,4 m (Achsraster) gestoßen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und Perimeterdämmung, OK Sockel = 1 m über OKFF</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 2 "Ersatzneubau" Mischbauweise Massiv/Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Notwendigkeit Brandschutz werden die Zwischenfelder der Stützen gemäß Planung mit KS-Mauerwerk verfüllt. Temporäre/bestehen bleibende nichttragende Außenwände zu Bauabschnitten sind zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fensterbank außen Aluminium, innen Betonwerkstein.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe/ab Sockel h = 1,0 m Pfostenriegelfassade Aluminium inkl. Türelemente, kippbare manuelle Oberlichter und Drehkippfensteranlagen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Industriefalttoranlagen mit verglasten Feldern, manuell betätigt, Paket außenstehend, einseitig verfahrend, Stahltüranlagen zur Einbringung Technik und Ausstattung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzlamellen Vorhangfassade, mit vertikaler Unterteilung und alle 1,2 m (Achsraster) vertikaler Kontrastbalken. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung gemäß, inkl. vertikale Brandriegel.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Betonvorhangfassade, mit vertikaler Sichtschalung und alle 1,2 m (Achsraster) gestoßen. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sockel hinterlüftet mit Betonfertigteil und alle 2,4 m (Achsraster) gestoßen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dahinter Luftschicht Unterkonstruktion und Perimeterdämmung. OK Sockel = 1 m über OKFF</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Über alle verglasten Fassadenflächen (außer Türen und Tore) Aluminium</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Raffstores motorisch betrieben wahlweise in fassadenintegrierter Ausführung und/oder als Aufsatzsystem.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">MW-Dämmung für Bauteilfugen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im OG Aluminium Dreh-Kippfenster bzw. Festverglasung inkl. Oberlicht</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">mech., gemäß Bauphysik, Fensterbank außen Aluminium, innen Betonwerkstein.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im EG und OG Aluminium Rahmentüren inkl. Oberlicht mech., Türanlagen außen mit elektronischem Schließsystem (Chipsystem) Fenster und Türen RC2.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterfahrt Deckenbekleidung mit Wärmedämmung mineralisch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Abhangdeckenkonstruktion mit Holzbekleidung.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 3 "Ersatzneubau" Hallenbau, Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Notwendigkeit</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutz werden die Zwischenfelder der Stützen gemäß Planung mit</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">KS-Mauerwerk verfüllt. Temporäre/bestehenbleibende nichttragende Außenwände zu Bauabschnitten sind zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fensterbank außen Aluminium, innen Betonwerkstein.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bodentiefe/ab Sockel h = 1,0 m Pfostenriegelfassade Aluminium inkl. Türelemente, kippbare manuelle Oberlichter und Drehkippfensteranlagen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Industriefalttoranlagen mit verglasten Feldern, manuell betätigt, Paket außenstehend, einseitig verfahrend, Stahltüranlagen zur Einbringung Technik und Ausstattung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzlamellen Vorhangfassade, mit vertikaler Unterteilung und alle 1,2 m (Achsraster) vertikaler Kontrastbalken. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung gemäß, inkl. vertikale Brandriegel.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Betonvorhangfassade, mit vertikaler Sichtschalung und alle 1,2 m (Achsraster) gestoßen. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sockel hinterlüftet mit Betonfertigteil und alle 2,4 m (Achsraster) gestoßen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dahinter Luftschicht Unterkonstruktion und Perimeterdämmung. OK Sockel = 1 m über OKFF</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Über alle verglasten Fassadenflächen (außer Türen und Tore) Aluminium</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Raffstores motorisch betrieben wahlweise in fassadenintegrierter Ausführung und/oder als Aufsatzsystem.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Türanlagen außen mit elektronischem Schließsystem (Chipsystem) Fenster und Türen RC2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">MW-Dämmung für Bauteilfugen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Außenwand "Passerelle" wird baulich und brandschutztechnisch ertüchtigt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aluminium Dreh-Kippfenster bzw. Festverglasung inkl. Oberlicht mech., Fensterbank außen Aluminium, innen Betonwerkstein</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aluminium Rahmentüren inkl. Oberlicht mech., Türanlagen außen RC2</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzlamellen Vorhangfassade, mit vertikaler Unterteilung und alle 1,2 m</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Achsraster) vertikaler Kontrastbalken. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung, inkl. Brandriegel.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Betonvorhangfassade, mit vertikaler Sichtschalung und alle 1,2 m (Achsraster) gestoßen. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion und mineralische Dämmung.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sockel Betonbekleidung, mit vertikaler Sichtschalung und alle 2,4 m (Achsraster) gestoßen. Dahinter Unterkonstruktion und Perimeterdämmung als</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kerndämmung, OK Sockel = 1 m über OKFF.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zinkblechfassade wird erneuert. Dahinter Luftschicht, Unterkonstruktion</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und mineralische Dämmung, inkl. Brandriegel.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für instand/angepasste Fensterelemente Aluminium Raffstores motorisch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">betrieben wahlweise in fassadenintegrierter Ausführung und/oder als Aufsatzsystem.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nicht im Bereich der Pfostenriegelfassade Forum/Foyer, Dachfenster und Verwaltung Bestand!</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Einbringöffnungen TA:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA1 Halle 4 Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Industriefalttoranlagen aus Stahlblech pulverbeschichtet, geschlossen, manuell betätigt, Paket außenstehend, einseitig verfahrend.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1-3:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">EG und OG Stahltür pulverbeschichtet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Türanlagen außen zur Einbringung mit elektronischem Schließsystem</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">(Chipsystem) Fenster und Türen RC2</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5 Dach </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1 "Modernisierung" Halle 4 Bestand, Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Halle 4 Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Dach Bauabschnitt 1 wird in modernisierter Form nach Abbruch deralten Dachbekleidung und Unterkonstruktion mit einem neuen Trapezblechdach inkl. heller Abdichtung mit PV-Anlage versehen. Lichtkuppeln/RAs </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Stb.-Balken/Träger bleiben erhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dampfsperre, Dämmung mineralisch, Abdichtung Bitumenbahnen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lastverteilplatten PV-Anlage, Regenentwässerungssystem innenliegend, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene oder innenliegend.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsweg mit Spezial - Gummigranulatmatten.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stb.-Flachdach, Dampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung Bitumenbahnen, Lastverteilplatten TA, inkl. Regenentwässerungssystem über Fassade, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsweg aus speziellen Gummigranulatmatten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Unterkonstruktion Kollektoren über Haustechnikgewerk.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 2 "Ersatzneubau" Mischbauweise Massiv/Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Massivbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Dach OG wird als Stb.-Rippendecke als Dachdecke mit Stb.-FT-Balken und Stb.-FT-Randbinder ausgeführt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Dachterrasse bzw. Dach EG wird wie das Dach OG ausgeführt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dampfsperre, Gefälledämmung mineralisch, Abdichtung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gründach, Gründachaufbau extensives Gründach, inkl. Lastverteilplatten</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">PV-Anlage, Lichtkuppeln/RAs</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Regenentwässerungssystem innen/außenliegend, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene oder innenliegend.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsweg Spezial - Gummigranulatmatten.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Trapezblechdach leicht geneigtes Sattel mit FT-Spannbetonbinder, Stb.-FT-Randbinder, Stahlträger, Lichtkuppeln/RAs</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dampfsperre, Dämmung mineralisch, Abdichtung,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gründachaufbau extensives Gründach, inkl. Lastverteilplatten PV-Anlage</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Regenentwässerungssystem innenliegend, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene oder innenliegend.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsweg ausSpezial - Gummigranulatmatten.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 3 "Ersatzneubau" Hallenbau, Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Trapezblechdach leicht geneigtes Sattel mit FT-Spannbetonbinder, Stb.-FT-Randbinder, Stahlträger, Lichtkuppeln/RAs</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Dampfsperre, Dämmung mineralisch, Abdichtung Gründach,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gründachaufbau extensives Gründach, inkl. Lastverteilplatten PV-Anlage</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Regenentwässerungssystem innenliegend, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene oder innenliegend.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsweg aus Spezial - Gummigranulatmatten.</span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Dachkonstruktion bleibt erhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lichtkuppeln/RAs, Dampfsperre, Dämmung mineralisch, Abdichtung Kunststoffdach, Terrassenbelag Betonplatten, inkl. Unterkonstruktion, </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geländer Dachterrasse Stahl gepulvert.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Regenentwässerungssystem innen- oder außenliegend, Notentwässerung über Speier durch die Attikaebene oder innenliegend.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6 Innenraum </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Böden:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fußböden EG-Ersatzneubauten und Modernisierung Halle 4, Estrich Verbund oder schwimmend mit Ausgleichsschicht mit Besenstrich, mit Schutzbeschichtung, Betonwerksteinplatten, Kautschukboden, Steinzeugfliese. Industrieparkett</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Fußboden OG-Ersatzneubau, Estrich schwimmend auf Trittschalldämmung mit Schutzbeschichtung, Betonwerksteinplatten oder Kautschukboden. Inkl. Abdichtung, Sockelleisten, Fußabstreifer, Reinlaufmatten, Winkelrahmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 1 "Modernisierung" Halle 4 Bestand, Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Halle 4 Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Innenwände, soweit sie nicht tragend bzw. aussteifend als Stahlbetonwände konzipiert sind, werden als MW-Wände oder flexible Trockenbau-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ständerwände ausgeführt werden. Die Klassifikation der Art der Ausführung wird durch den jeweiligen Umstand des Brandschutzes, durch die</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lage zu einem anderen Nutzbereich oder zu einem anderen Lehrbereich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">definiert. Wände mit Brandschutzqualität/Trennwände Nutzbereichswände</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. tragender Funktion werden auf die Rohdecke gestellt. Trockenbauwände (teilweise Raum-in-Raum-Systeme) werden in Q3-Qualität hergestellt und mit einer Erstbeschichtung versehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nichttragende Mauerwerkswände sind mit Stb.-Rähmen und mit Stb.-Aussteifungsstützen auszuführen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Als Bürotüren sind einflügelige Ganz-Glastüren mit Stahlumfassungszargen geplant. Flurwände werden teilweise als Systemtrennwand - Holz/Glas hergestellt. Metallrahmentüren verglast gemäß Planung, im Bereich der Verkehrswege, Holzwerkstoff-Tür inkl. Stahl-Umfassungszarge und Sichtfenster Glas im Bereich der Nutzräume, Stahl-Tür inkl. Stahl-Umfassungszarge und Sichtfenster Glas im Bereich der Lager, inkl. Zulage Brandschutztüren.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausbilderbüros/Seminarräume und Flurwände erhalten Festverglasungselemente mit Brüstung zur besseren Übersicht. KS-Mauerwerk als Sichtmauerwerk, mit Fugenglattstrich. Beton als Sichtbeton inkl. Betonsanierung nach Bedarf.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Raumakustisch wirksame Wandbekleidung. Im Bereich der Hauptverkehrswege elementierte, bodentiefe Glassystemtrennwände inkl. Türelement.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lichtschutz über außenliegenden Sonnenschutz Lichtkuppeln und RAs.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">In den Bereichen der Büros und Seminarräume werden akustisch wirksame Decken vorgesehen, im Fall der Büros entweder als Raum-in-Raum-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">System oder als Abhangdecke.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Abkofferungen (Querungen / Entwässerung) in Trockenbau.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technikzentrale neu:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Innenwände KS-Mauerwerk im EG im Eisspeicher Stb.-Innenwand.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stahl-Türen inkl. Stahl-Umfassungszarge.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">KS-Mauerwerk als Sichtmauerwerk, mit Fugenglattstrich.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beton als Sichtbeton.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Raumschilder (Acrylglas / Edelstahlrahmen, Brailleschrift) und Träger F+R Pläne, TA Betondecke erhält einen staubbindenden Anstrich.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsklappe Eisspeicher</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Teilweise Doppelboden inkl. Unterkonstruktion.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 2 "Ersatzneubau" Mischbauweise Massiv/Hallenbau:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Sanitärbereich Fliesenspiegel bis OK 2 m aus Feinsteinzeug gemäß Bemusterung inkl. Abkofferungen / Vorwandinstallationen Trockenbau.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der WC-Anlagen werden Sanitär-Fertig-Trennwände, inkl. Tür,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Urinaltrennwände hergestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischen der Werkstatt Elektro wird eine mobile Faltschiebetrennwand errichtet, Treppengeländer und Handläufe für Haupttreppe, Treppen zu BA1 und Nottreppenanlage.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">BA 3 "Ersatzneubau" Hallenbau, Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Halle:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Hebebühnen, Brems- und Leistungsprüfstand, Hebebühnen Achsvermessung und Wartungsgrube Landmaschinen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ertüchtigung Bestand:</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Innenwände, soweit sie nicht tragend bzw. aussteifend als Stahlbetonwände konzipiert sind, werden als MW-Wände oder flexible Trockenbau-</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Ständerwände ausgeführt werden. Die Klassifikation der Art der Ausführung wird durch den jeweiligen Umstand des Brandschutzes, durch die Lage zu einem anderen Nutzbereich oder zu einem anderen Lehrbereich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">definiert. Wände mit Brandschutzqualität/Trennwände Nutzbereichswände</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. tragender Funktion werden auf die Rohdecke gestellt. Trockenbauwände werden in Q3-Qualität hergestellt und mit einer Erstbeschichtung versehen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Als Bürotüren sind einflügelige Ganz-Glastüren mit Stahlumfassungszargen geplant. Metallrahmentüren verglast gemäß Planung, im Bereich der Verkehrswege,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Holzwerkstoff-Tür inkl. Stahl-Umfassungszarge und Sichtfenster</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Glas im Bereich der Nutzräume, Stahl-Tür inkl. Stahl-Umfassungszarge</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">und Sichtfenster Glas im Bereich der Lager.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rückbau und instand setzen der Bestandsoberflächen bis roh, danach Innenputz (je nach Anforderung feuchtraumgeeignet), Malervlies/Elefantenhaut und Anstrich weiß, alternativ Fliesenspiegel bis OK 2 m, Sockel entsprechend aus Feinsteinzeug, Betonwerkstein oder Kautschuk inkl. Abkofferungen / Vorwandinstallationen Trockenbau.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wandoberflächen Forum/Foyer bleiben, wenn möglich, weitestgehend erhalten, Ausbesserungen erfolgen im Rahmen der Ertüchtigung/Austausch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Tür und Fensteranlagen und Ziegelersatz.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der WC-Anlagen werden Sanitär-Fertig-Trennwände, inkl. Tür,</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Urinaltrennwände hergestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Speisenausgabe eine Ausgabetheke inkl. Rollgitter.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Treppengeländer und Handläufe für Haupttreppe.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Abhangdecken werden mit Mineralfaser-Akustikdecke erneuert. Teeküche für Verwaltung HWK-DO</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Umkleidespinde inkl. Sitzfläche Umkleiden Teilnehmer und Ausbilder.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7 Maßnahmen und Ablauf </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Projekt "Ersatzneubau von 3 Hallen und Modernisierung Bildungszentrum Soest", kurz "BZ-Soest", in Soest wurde durch die Modernisierung der Liegenschaft Am Handwerk 4 Soest und Umstrukturierungsmaßnahmen der HWK-Dortmund hier Nutzer notwendig. Bei dem Bauvorhaben " Ersatzneubau von 3 Hallen und Modernisierung Bildungszentrum Soest " handelt es sich um ein gefördertes Projekt nach der RZ-Bau.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">8 Verkehrswege und Zufahrtsmöglichkeiten </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuwegungen an den Ausführungsorten richten sich nach den örtlichen Straßenverhältnissen. Zu beachten sind die begrenzten Parkplatzflächen. Die Baustellenandienung erfolgt schwerpunktmäßig über die, vor dem Bauvorhaben herführenden Straßen Oestinghauser Landstraße, Schleswiger Ring und der Straße Am Handwerk 4. Den Bauphasen entsprechend ist die Zufahrt über die Oestinghauser Straße nur bis zum Dez. 2024 zur direkten Baufeldbefahrung nutzbar. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">9 Baustelleneinrichtung / Flächen / Nutzung der Baustelle </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelleneinrichtung wird durch das Gewerk Rohbau, Erd- &amp; Gerüstarbeiten erstellt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für das Aufstellen und Vorhalten von eigenen Lager- und/oder Aufenthaltscontainern wird den Auftragnehmern der Folgegewerke eine befestigte Fläche zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung des Aufstellortes erfolgt durch die Objektüberwachung des AGs gemäß der, dem LV beiliegenden Baustelleneinrichtungsplanung der Architekten. Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche ist auf größte Sauberkeit zu achten. Der AN hat die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrsbeschränkungen, freizuhaltende Flächen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs und des Verkehrs auf der Baustelle, soweit sie die Arbeiten des Auftragnehmers betreffen, sind auftragnehmerseitig zu veranlassen. Erforderliche Genehmigungen sind vom AN zu beantragen. Die Angaben zu Anfahrtswegen sind unverbindlich. Die Baustelleneinrichtung ist gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche abgetrennt und als solche gekennzeichnet. Baufahrzeuge dürfen während der Ladezeiten nicht mit unnötig laufenden Motoren betrieben werden. Standzeiten der Lieferfahrzeuge (nur liefern, laden) sind auf ein Minimum zu begrenzen. Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist streng darauf zu achten, dass die Zuwegung und die Zufahrten zu Materialien und der Baustelleneinrichtung freizuhalten sind. Während der Ausführung der Maßnahme sind die Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen zwingend freizuhalten. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Schutz von Verkehrsflächen, Bäumen, Bauwerken </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer garantiert den Schutz von Verkehrsflächen, Bäumen und Bauwerken. Der AN hat ferner bei sämtlichen Tätigkeiten darauf zu achten, dass der als schützenswert betrachtete Baumbestand nicht beeinträchtigt wird. Es wird ein Baumschutz für zu schützende Bäume hergestellt. Die Vorgaben des Grünflächenamtes zum Baumschutz sind einzuhalten; die Beschädigung der betreffenden Baumbestände ist zu vermeiden. Beschädigte Verkehrsflächen und Freiflächen die keiner späteren Überarbeitung unterliegen, sind nach dem Abschluss der Leistung durch den Verursacher zu dessen Lasten wieder herzurichten und in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Eine Beweissicherung ist vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen als Zustandsfeststellung durchzuführen und der Objektüberwachung zu übergeben. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustellensauberkeit </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle ist in einem sauberen Zustand zu halten. Transportverschmutzungen der Verkehrswege sind unmittelbar nach erfolgtem Transport durch den Verursacher zu beseitigen. Selbst verursachte Verschmutzungen innerhalb des Gebäudes, im Baustelleneinrichtungsbereich und im Außenbereich sind arbeitstäglich zu beseitigen. Sollte sich während des Baubetriebs herausstellen, dass die Sauberkeit der Baustelle nicht gewährleistet ist, behält sich der Auftraggeber vor ein separates Reinigungsunternehmen mit der Reinigung zu beauftragen und die anfallenenden Kosten umzulegen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusseinrichtung Strom / Wasser / Abwasser</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Seitens des Bauherrn (oder AN Baulogistik) werden im Zuge der Gesamt-Baustelleneinrichtungsmaßnahme Übergabestellen für jeweils Baustrom und Bauwasser hergestellt. Diese Übergabestellen werden für die Dauer der Gesamtmaßnahme vorgehalten. Die Übergabestellen befinden sich im Südöstlichen und südwestlichen Bereich des Baugrundstücks ca. 5 m von der Straße Schleswiger Ring Von dort aus hat die eigene BE-Ausstattung und Ausrichtung der Gewerke zu erfolgen. Ein Abwasseranschluss für die eigene Baustelleneinrichtung ist auf dem Außengelände der vorgegebenen Baustelleneinrichtungsfläche vorhanden. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Geräte / Großgeräte / Baukran / Bagger / Baucontainer </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kosten für Hebezeuge, Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Geräte sind, soweit erforderlich in die eigenen BE-Kosten einzukalkulieren, wenn nicht mit separaten LV-Positionen beschrieben. Krane werden in diesem LV über separate Leistungspositionen erfasst. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Werbung Baustellenschild </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Werbeschilder des Auftragnehmers am Bauzaun oder anderen, nicht dafür vorgesehen Stellen sind untersagt. Der Auftragnehmer erhält jedoch die Gelegenheit seine Firmendaten in einem Feld des Bauschildes zu platzieren. Die Größe der Fläche beträgt ca. b/h 115/25 cm </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">10 Baustellenüberwachung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Dokumentation der Baustelle sind zwei Kameras auf dem Gelände installiert. Die erste Kamera befindet sich auf einem 15 m hohen Mast. Von hier aus wird die ganze Baustelle aufgenommen. Die zweite Kamera ist derzeit auf dem vorhandenen Technikgebäude installiert und wird die Entstehung der neuen Technikzentrale mit Eisspeicher dokumentieren. Die Kameras sind so programmiert, dass alle 15 Minuten ein Bild erstellt wird und alle auf den Bildern erkenntlichen Personen und Fahrzeuge DSGVO konform verpixelt werden. Eine Verlinkung der beiden Kameras ist auf der Webseite der Kreishandwerkerschaft zu finden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">11 Baustellenbesprechungen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat zu den Bau- und Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, verbindliche Abstimmungen zu treffen, Anweisungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort ausführen zu lassen. Die Baubesprechung findet regelmäßig mindestens einmal pro Woche statt bzw. in Abhängigkeit der Projekterfordernisse. Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Ergebnis wird in Protokollen festgehalten. Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen. Das Leitungspersonal ist namentlich zu benennen und muss in der Person gleichbleibend und deutschsprachig sein. Eine Änderung der Verantwortlichen Person ist schriftlich anzuzeigen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">12 Abfall </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Beseitigung von selbst verursachtem Schutt, Abfall, Verpackung- und Abdeckmaterial hat laufend und arbeitstäglich zu erfolgen. Die Kosten dieser Baureinigung und die Kosten für Bereitstellung und Abfuhr der Schuttbehälter sind mit den Leistungspreisen abgegolten. Grundsätzlich gilt, dass die Baustelle täglich besenrein zu hinterlassen ist. Kommt der AN der Schuttbeseitigung trotz Aufforderung nicht nach, veranlasst die Bauleitung ohne weitere Aufforderungen die Beseitigung durch eine Fremdfirma, die Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">13 Parkflächen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Parkplatzmöglichkeiten befinden sich im begrenzten Umfang auf dem Baugrundstück und im öffentlichen Parkraum. Ein Beparken der Bausstelleneinrichtungsfläche ist außer für das Be- und Entladen von Fahrzeugen / Lieferanten, nicht vorgesehen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">14 Hinweis Dokumentation </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zur vertraglichen Leistungserbringung und durch den Bauherr eingeforderte Unterlagen zählen: Alle nachfolgend aufgeführte Dokumentationen / Nachweise sind unaufgefordert 25 Tage nach Auftragserteilung einfach in Papier und digital zur Prüfung und Freigabe vorzulegen, wenn nicht anders beschrieben.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">15 Nachweise zum Baustart des Projektes </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist ein eigener Bauablaufplan auf Basis der Ausschreibungsangaben und des beigefügten Bauzeitenplans des Bauherrn, bzw. seines Vertreters vorzunehmen. Die vertraglichen vereinbarten Meilenstein sind zu übernehmen. Der Bauablaufplan ist im Zuge des Ausführungsablaufs ständig anzupassen und mit dem Bauherrn wöchentlich im Zuge der Baubesprechungen abzustimmen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Produktdokumentation </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat vor der Ausführung seiner Leistung den Nachweis zu erbringen, dass die Spezifikationen der Leistungsbeschreibung für die einzusetzenden Bauprodukte und Konstruktionssysteme erfüllt werden. Demzufolge sind dem Auftraggeber / der Objektüberwachung des AG entsprechende Datenblätter, die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Handmuster der wesentlichen Bauprodukte rechtzeitig vor der Bauausführung beizubringen. Die Dokumentation ist einfach, in gesammelter Form, nach Leistungsbereichen gegliedert und mit Inhaltsverzeichnis versehen in Papierform vorzulegen. Nach Freigabe durch den Bauherr / seinem Vertreter, ist der Ordner durch den AN zu digitalisieren und zuzustellen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsunterlagen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Nachstehend aufgeführte Revisionsunterlagen sind Abnahmebestandteil und zwingend durch den AN als Vorleistung zu erstellen sowie spätestens 2 Wochen vor der Abnahme dem Bauherrn / seinem bevollmächtigten Vertreter zu übergeben. Die Mindestanforderungen der technische Dokumentation sind: </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Bestandspläne (Darstellungen in den Bauplänen) / Werkpläne und alle evtl. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Berechnungen, dem tatsächlichen Ausführungsstand zum Zeitpunkt der Abnahme entsprechend </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Produktdokumentation der verwendeten Bauprodukte </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Prüfbücher für Anlagen und Einrichtungen, die behördlichen Wiederholungsprüfungen unterliegen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Kopie behördlicher oder sonstiger Prüf- und Abnahmebescheinigungen </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Fachunternehmer-/ Fachbauleitererklärung </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Materialprüfbescheinigungen, soweit erforderlich </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Sonstige Prüfprotokolle </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Abfalldokumentation </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">" Bilddokumentation Neubau </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Übergabe der Unterlagen hat in einem Stehordner, DIN A 4 mit Rückenschildern, Inhaltsverzeichnis und entsprechenden Registern zu erfolgen. 1 x in Papierform und 1 x in digitaler Form - pdf-Format, Alle Planunterlagen sind zusätzlich im Format DXF - zu übergeben. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">16 Beschreibung Leistungsbereich </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die nachfolgende Leistungsbeschreibung beinhaltet Arbeiten der Errichtung der Gasversorgung in den SHK Werkstätten und die Anbindung an die bestehende Gasversorgung BA1 für das Bauvorhaben "BZ-Soest" (BA2). Es sind u.a. folgende Leistungen durch den AN zu erbringen: </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1. Installation Gasversorgung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">17 Hinweise zur Kalkulation</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lagerung von Arbeitsmaterial und Baustoffen </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lagerräume im Gebäude stehen nicht zur Verfügung. Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragsnehmers. </span>
        </p>
        <p />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">18 Umlagen für Baustrom und Bauwasser</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustrom und Bauwasser </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustrom- und Wasserversorgung mit Unterverteilung bzw. Zapfstellen wird seitens des AG innerhalb der Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt. Die durch den AG getragenen Kosten des Verbrauchs werden jeweils über eine Umlage von 0,40 % für Baustrom und 0,40 % für Bauwasser der Nettorechnungssumme dem AN beaufschlagt. </span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich technische Vertragsbedingungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zusätzlich technische Vertragsbedingungen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1. 	Allgemeines</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.1 	Zur Koordinierung der Arbeiten hat der Auftragnehmer mit allen am Bau beteiligten Firmen engstens zusammenzuarbeiten.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 	Vor Bestellung und Einbau von Einrichtungsgegenständen kann die Bauüberwachung kostenlos die Vorlage von Mustern, Abbildungen und sonstigen technischen Angaben verlangen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.3 	Für eine Geräteart ist nur ein Fabrikat und ein Typ anzubieten und zu liefern.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.4 	Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die komplette betriebsfertige Lieferung und Montage, einschl. aller Kleinteile, Isolier- und Befestigungsmaterialien, Hilfskonstruktionen usw. Es sind sämtliche Leistungen und Nebenleistungen einzurechnen, die zur Erreichung des Auftragsziels gemäß Baubeschreibung TGA erforderlich sind, auch wenn diese im Einzelfall nicht bis in das letzte Detail beschrieben sein sollten.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.5 	Bei den Installationsarbeiten sind besonders zu beachten:</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- 	Alle erforderlichen Maßnahmen zur Verminderung von Schallbrücken sind durch den AN zu berücksichtigen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- 	Durchführung in Brandschutzabschnitten (Decken und Wände) sind mit zugelassenem Material zu verschließen. Über das verwendete Material ist ein gültiges Prüfzeugnis bzw. Zulassung vorzulegen. Der ausführende Monteur bzw. das beauftragte Subunternehmen des AN muss für das verwendete Material eine entsprechende Schulung nachweisen können.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">- 	Durchbrüche in Wänden ohne brandschutztechnische Anforderungen sind durch den AN durch geeignetes Material luftdicht zu verschließen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.6 	Erstellung von Schlitzen, Durchbrüchen und Kernbohrungen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Fräs- und Stemmarbeiten jeder Art sind vor Beginn mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Grundsätzlich sind geeignete Werkzeuge zu verwenden unter größtmöglicher Schonung des Bauwerks.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Bei Sichtmauerwerk und Sichtbeton darf nicht gestemmt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Bei Spannbetonhohldielen ist generell eine Erlaubnis zum Bohren oder Dübeln bei der Bauleitung einzuholen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Müssen Stemmarbeiten in größerem Umfang oder Kernbohrungen durchgeführt werden, so bedürfen sie der schriftlichen Genehmigung der Bauleitung.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- Kleinere Stemmarbeiten sind unentgeltlich auszuführen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.7	Terminplan</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Terminplan erstellen und fortschreiben für alle im LV  enthaltenen Arbeiten  einschl. 5-maliger Fortschreibung nach Baufortschritt in Abstimmung mit der Objektüberwachung und dem AG Vorlage beim AG mind. 15 AT nach Beauftragung </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.8	Dokumentation</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Zusammenstellung einer schriftlichen Dokumentation mit Angaben zu allen ausgeführten Leistungen: </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- allen verwendeten Produkten </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- allen Zulassung </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- allen Nachweisen </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- allen Produktdatenblättern, Sicherheitsdatenblattern </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-12pt;margin-left:69pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- ggfs. allen Pflegeanleitungen </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Dokumentation ist als Bestandteil der Schlussabnahme mit 3 Wochen Vorlauf zur Abnahme zu übergeben, Übergabe der Dokumentation digital, in pdf und dwg Format an den AG bzw. den Architekten </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">1.9	Baustellenkoordination</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Der Auftragnehmer hat zu den Bau- und Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, verbindliche Abstimmungen zu treffen, Anweisungen des Auftraggebers entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort ausführen zu lassen. Die Baubesprechung findet regelmäßig mindestens einmal pro Woche statt bzw. in Abhängigkeit der Projekterfordernisse. </span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2. 	Rohrleitungen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">2.1 	Die Leitungen sind geradlinig und rechtwinklig zu Decken und Wänden anzuordnen. Bei der Verlegung von Rohrleitungen ist besondere Sorgfalt und besonderer Schutz vorzusehen, wenn diese im Fußboden verlegt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">2.2 	Die genaue Trassenführung, insbesondere bei einer Anhäufung von Rohren, ist vor der Verlegung mit der Bauleitung durchzusprechen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3. 	Einrichtungsgegenstände</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">3.1 	Sämtliche Einrichtungsgegenstände sind vor Bestellung mit der Bauleitung abzusprechen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4. 	Ausführungs- und Montageplanung</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.1 	Der Auftragnehmer erhält nach Auftragserteilung einen Satz ingenieuremäßiger Projektzeichnungen (mit Dimensionierung)</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.2 	Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der ihm übergebenen Ausführungsplanung sowie der Leistungsbeschreibung, eine maßhaltige Montage- und Detailplanung im Maßstab 1:50/1:20 zu erstellen. Vor der Ausführung ist eine Koordination mit sämtlichen am Bau beteiligten Gewerken untereinander durchzuführen sowie in nachfolgende Unterlagen Einsicht zu nehmen und bei der Montageplanung zu beachten:</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- zur Ausführung freigegebene Architektenpläne einschließlich Statik (Schalpläne)</span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- zur Ausführung freigegebene Einrichtungspläne des Nutzers </span>
        </p>
        <p style="margin-left:56pt;tab-stops:25mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	- sämtliche Bauauflagen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Hierzu gehört auch die vollständige Überprüfung der planmäßigen Aussparungen und der bestehenden Bauangaben.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.2 	Alle Montagezeichnungen sind in 3-facher Ausfertigung farbig angelegt mindestens 6 Wochen vor Montagebeginn zur Prüfung einzureichen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Die Unterlagen müssen vollständig sein und alle Angaben über Trassenführung mit Trassenhöhen, Dimension, Brandabschnitte und Maschinenaufstellung aufweisen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.3 	Alle Montage- und Ausführungsunterlagen des Auftragnehmers müssen mit einem Freigabevermerk versehen sein. Bei notwendiger Koordination mit anderen Gewerken muss der Vermerk die Freigabe und Abstimmung dieser Gewerke mit einschließen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.4 	Mit Einreichung der Montagepläne sind alle notwendigen technischen Berechnungen des Auftragnehmers (Stromlaufpläne usw.) zur Prüfung vorzulegen. Notwendige Zulassungs- und Prüfbescheinigungen müssen vor Montagebeginn beschafft werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">4.5 	Werden Schlitz- und Durchbruchspläne durch den Auftraggeber geliefert, müssen diese innerhalb von 14 Tagen durch den Auftragnehmer geprüft werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">5. 	Einweisung und Ausführung</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.1 	Nach Auftragserteilung findet mit dem AN ein Einweisungsgespräch anhand der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses statt.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	Hier sollen alle Fragen der Disposition für die Ausführung der Anlagen und auch die organisatorischen Bedingungen des Bauablaufes unter den Beteiligten geklärt werden. Hierzu ist es notwendig, dass der verantwortliche Projektleiter des AN bis zu dem Termin die zur Verfügung gestellten Unterlagen geprüft und gesichtet hat.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.2 	Der Objekt- und Fachbauüberwachung sind die Kontaktdaten des Projektleiters sowie der örtlichen Fachbauleitung des AN schriftlich mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.3 	Änderungen und Abweichungen von der genehmigten Montageplanung dürfen nur im Einvernehmen mit der Bauüberwachung vorgenommen werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.4 	Durch den Auftragnehmer ist auf der Baustelle die komplette genehmigte Montageplanung, die technische Beschreibungen der Anlagen sowie ein vollständiges Leistungsverzeichnis vorzuhalten.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">5.5 	Der Auftragnehmer hat die Bauüberwachung rechtzeitig auf Vorarbeiten aufmerksam zu machen, die für seine Montage und den reibungslosen Gesamtablauf notwendig sind.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">6. 	Revisionsunterlagen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.1 	Alle Revisionsunterlagen müssen dem Auftraggeber in 3-facher Ausfertigung auf Papier und einfach auf Datenträger übergeben werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">6.2 	Die Revisionsunterlagen müssen dem Auftraggeber in einfacher Ausführung 7 Tage vor Abnahme der technischen Gebäudeausrüstung zur Prüfung übergeben werden. Nach erfolgter Prüfung und Einarbeitung der Änderungen in 3-facher Ausführung</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">7. 	Leistungsmessung</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7.1 	Alle Maßnahmen und Arbeiten, die zum Nachweis der zugesicherten Leistung notwendig sind, müssen vom Auftragnehmer durchgeführt werden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">7.2 	Es sind Mess- und Prüfeinrichtungen für einen einwandfreien Nachweis in alle wesentlichen Anlagenteile einzubauen (Messung von Temperatur, Geschwindigkeit, Strom).</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">8. 	Elektro-Installationsarbeiten</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">8.1 	Es ist auf eine fachgerechte Montage, insbesondere nach DIN 57100/VDE 0100 zu achten; zur Befestigung von Leitungen UP sind Nagelschellen zu verwenden.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">8.2 	Die verwendeten Stoffe müssen das VDE-Prüfzeichen tragen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">8.3 	Die Leitungsführung hat waagerecht-senkrecht-rechtwinklig auf dem wirtschaftlich günstigsten Weg zu erfolgen. Sind Leitungen aus baulichen Gründen auf Umwegen zu verlegen, so sind die Leitungswege mit der Bauüberwachung abzusprechen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">9. 	Bauschuttentsorgung und Baureinigung</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">9.1 	Sämtliche Entsorgungen durch den Auftragnehmer müssen in Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen, wie z. B. der Nachweisverordnung, erfolgen. Eventuelle Kosten trägt der Auftragnehmer. Entsprechende Nachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">10. 	Prüfungen und Abnahmen</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.1 	Alle gelieferten und montierten Anlagen, Geräte und Materialien werden nach der Fertigstellung aller vertraglichen Leistungen durch den AG und der Bauüberwachung gemeinsam mit dem AN im Sinne von §12 VOB, Teil B förmlich abgenommen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.2 	Der Termin der Abnahme ist mit der Bauüberwachung abzustimmen. Zu diesem Zeitpunkt müssen alle erforderlichen behördlichen Abnahmen bereits erfolgt und nachgewiesen sein.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.3 	Eine Inbetriebnahme der Anlage oder Anlageteilen gilt nicht als Abnahme, auch wenn die Anlagen bzw. Anlagenteile länger als 6 Werktage genutzt werden. Die Abnahme hat in jedem Fall förmlich zu erfolgen.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.4 	Für die Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel wird ein Termin für die erneute Überprüfung vereinbart, bis zu dem alle Mängel beseitigt werden müssen. Sollten bis zu diesem Termin die festgestellten Mängel nicht behoben oder inzwischen neue hinzugekommen sein, gehen alle Kosten, die durch die Verlängerung der Bauzeit und die erneuten Überprüfungen entstehen, im vollen Umfang zu Lasten des AN.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.5 	Die förmliche Abnahme und damit die Übernahme der Anlagen erfolgt erst nach Beseitigung aller Mängel. Die Gewährleistung beginnt mit Tage der förmlichen mängelfreien Abnahme des kompletten Lieferumfangs.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;tab-stops:20mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">10.6 	Über die durchgeführten Prüfungen sind vom Auftragnehmer Protokolle zu erstellen, die jedem Satz der Revisionsunterlagen beizufügen sind.</span>
        </p>
        <p style="text-indent:-56pt;margin-left:56pt;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweis zu Lieferung Montage Lagerung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweis zu Lieferung Montage Lagerung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Positionen sind inklusive Lieferung und betriebsfertige Montage zu kalkulieren. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Montagehilfen und Befestigungsmaterial sind ebenfalls inkl. zu kalkulieren. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Positionen, in denen diese Kosten nicht einkalkuliert werden sollen, wird in der Position explizit hingewiesen. </span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber stellt keine Lagerfläche innerhalb des Gebäudes zu Verfügung. Es besteht die Möglichkeit eigene Container in Abstimmung mit der Baulogistik auf dem Gelände zu platzieren.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Regeln</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Technische Regeln zur Beachtung</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Wichtige Technische Regeln und Vorschriften beim Umgang mit technischen Gasen im Bereich Schweißen und Schneiden:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">DGUV-Regel 100-500 Kapitel 2.26</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">DVS Merkblatt 021 Rohrleitungen für Acetylen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">TRGS 407 Tätigkeiten mit Gasen</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Neben der Auslegung der Rohrleitung und der Versorgungs- bzw. Verbrauchseinrichtungen sind auch folgende Punkte zu beachten:</span>
        </p>
        <ul style="list-style:disc;">
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Be- und Entlüftung (siehe Tabelle 1, DGUV-Regel 100-500 Kapitel 2.26 und DGUV Information 209-047 und 209-077)</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Gefährdungsbeurteilung ist zu erstellen</span>
            </p>
          </li>
          <li>
            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
              <span style="background:#FFFFFF;">Tägliche Sichtkontrolle der Schläuche (DGUV Information 209-011) (nutzerseitige/bauherrenseitige Aufgabe)</span>
            </p>
          </li>
        </ul>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_4010838">
      <BoQInfo>
        <Name>Gasversorgung BA2</Name>
        <LblBoQ>Gasversorgung BA2</LblBoQ>
        <Date>2025-12-12</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>cost unit</CtlgType>
          <CtlgName>Doku nach Anlagengruppen</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_4010846" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Acetylenversorgung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_4010848">
                <Description ID="56f50562-6693-470b-9d3b-26cec4c7446e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Werkstoffe müssen den Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie entsprechen.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für alle Bauteile muss ein Werkstoffnachweis nach DIN EN 10204-3.1 vorgelegt werden.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kupfer und Kupferlegierungen dürfen nicht verwendet werden.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Schweißarbeiten müssen von geprüften Schweißern mit gültigem Zeugnis nach DIN EN ISO 9606-1 ausgeführt werden.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Im Rahmen der Verlegung der Rohrleitungen sind die Schweißnähte zerstörungsfrei zu prüfen. Der Umfang richtet sich nach den Vorgaben der technischen Regeln. Ein Mindestumfang von 10 Durchstrahlungsprüfungen ist sicherzustellen. Ein Mindestumfang von 10 % aller Nähte darf nicht unterschritten werden.</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_4010849" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="428e274a-7714-4765-a896-706228e814ef">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Edelstahlrohr nahtlos nach DIN EN 10216-5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Werkstoff 1.4404 (V4A). Mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B nach EN 10204. In Handelslänge von 4-7 m.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen 33,7 x 2,6 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlrohr nahtlos nach DIN EN 10216-5</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010850" RNoPart="2">
                <Qty>120.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8112d34f-1400-494f-abbb-50ba48f9e356">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie zuvor beschrieben, jedoch 21,3 x 2,0mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">21,3 x 2,0mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010851" RNoPart="3">
                <Qty>34.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7f0779f7-9006-4757-b7c9-51816f848412">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rohrbogen als Schweißformstück EN 10253-4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für vorbeschriebenes Rohr, 90 Grad, Bauart 3, DIN 2605</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen 33,7 x 2,6 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrbogen als Schweißformstück nach EN 10253-4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010852" RNoPart="4">
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="67706549-b38e-4acb-9f39-e879786cb0df">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">T-Stück Schweißformstück nach EN 10253-4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für vorbeschriebenes Rohr, allseits gleich, DIN 2615</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen 33,7 x 2,6 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück nahtlos als Schweißformstück nach EN 10253-2</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010853" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="06ac4c54-26a9-4a5c-9b6c-eecc04d7b5fc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Konzentrische Reduzierung als Schweißformstück nach EN 10253-4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für vorbeschriebenes Rohr, DIN 2616-2, Typ B.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen 33,7 x 2,6 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Konzentrische Reduzierung nahtlos als Schweißformstück nach EN 10253-4</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010854" RNoPart="6">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bb5abc5a-b2b6-4232-8c9d-2d7473e3d1fe">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 1,5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach DIN 32509 mit beidseitigem Innengewinde für Acetylen Handhebel gelb komplett mit Vorschweißverschr. und Übergangsnippel.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 1,5</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010856" RNoPart="7">
                <Qty>180.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3e5058bf-f238-468f-b3a0-5625a56ac770">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Halterungen, Konsolen, Schellen, Befestigungsmaterial und Dübel.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung erfolgt als Zuschlag je Meter verlegtes Rohr.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010857" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e5a19cfb-c661-461c-ad3a-106ddfebd256">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Vorgaben des AD-Merkblattes HP 30 und HP 512 bzw. DVGW-Arbeitsblatt G 469 durchzuführen für das gesamte Rohrnetz an dem Änderungen vorgenommen wurden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation der Druckprüfung mit mindestens folgenden Angaben:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdatum</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdruck</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdauer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnis der Prüfung</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis: Acetylen-Mitteldruckleitungen müssen mit mindestens 24 bar Überdruck geprüft werden!</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010859" RNoPart="9">
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="980172d0-3349-4dce-a4ac-3f94d651e61a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Anlehnung an DIN 2403.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010860" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Sauerstoffversorgung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_4010862">
                <Description ID="d5c50c7c-3ac2-41b8-8792-18b1c1a23e87">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Werkstoffe müssen den Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie entsprechen.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Werkstoffe müssen frei von Öl, Fett, Glyzerin oder anderen kohlenstoffhaltigen Schmiermitteln sein.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Form- und Verbindungsteile sind nur Kapillarlötfittings nach DIN EN 1254-1 zulässig.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Lötverbindungen sind durch Hartlöten herzustellen.</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_4010863" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e4550173-4012-4bb4-a922-1c225b2ea0b1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Cu-DHP, R 250, nach EN 1057, halbhart in Stangen, Abmessungen 22 x 1 mm. Mit Gütezeichen RAL und DVGW, Anwendungen Sanitär, Heizung, Gas, Öl und Solar.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010864" RNoPart="2">
                <Qty>120.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ca1b1131-e32c-43c4-a9e3-998360151f80">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch 12 x 1 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr, 12 x 1 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010865" RNoPart="3">
                <Qty>34.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0dbc420e-7071-4777-a8a8-481fd1466078">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90°, 22 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010866" RNoPart="4">
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="2830100a-6abe-47da-8204-396ec820e4b7">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück, 22 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010867" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cc415c9c-542d-4179-bed6-c3ebc796009f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">konz. Reduzierung, 22 x 12 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010868" RNoPart="6">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7c3981b8-17b3-41d4-8f2a-f4917ee20848">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett mit beidseitiger Lötverschraubung, und O-Ring Abdichtung öl- und fettfrei für Sauerstoff.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010869" RNoPart="7">
                <Qty>180.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="327a82a8-53d8-4a3b-ac36-30fad10940e3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Halterungen, Konsolen, Schellen, Befestigungsmaterial und Dübeln.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung erfolgt als Zuschlag je Meter verlegtes Rohr.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010870" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4280cfec-3152-4cc3-918d-103612c0f4e8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Vorgaben des AD Merkblattes HP 30 und HP 512 bzw. DVGW-Arbeitsblatt G 469. Durchzuführen für das gesamte Rohrnetz an dem Änderungen vorgenommen worden sind.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation der Druckprüfung mit mindestens folgenden Angaben:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdatum</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdruck</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdauer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnis der Prüfung</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010871" RNoPart="9">
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="04cf6322-e945-483d-b043-2fc253a348fd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Anlehnung an DIN 2403.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010969" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Propanversorgung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_4010971">
                <Description ID="5996a176-57b9-44b2-acb4-912690fb782e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Werkstoffe müssen den Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie entsprechen.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Werkstoffe müssen frei von Öl, Fett, Glyzerin oder anderen kohlenstoffhaltigen Schmiermitteln sein.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Form- und Verbindungsteile sind nur Kapillarlötfittings nach DIN EN 1254-1 zulässig.</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Lötverbindungen sind durch Hartlöten herzustellen.</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Für alle unter diesem Titel aufgeführten Materialien gilt:</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_4010972" RNoPart="1">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="475fdfa4-e7cd-4508-af34-183bebbfa923">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Cu-DHP, R 250, nach EN 1057, halbhart in Stangen, Abmessungen 22 x 1 mm. Mit Gütezeichen RAL und DVGW, Anwendungen Sanitär, Heizung, Gas, Öl und Solar.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010973" RNoPart="2">
                <Qty>110.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="50dbbb70-f5c2-4362-aab5-05ce06037358">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben, jedoch 12 x 1 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sanco Kupfer Installationsrohr, 12 x 1 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010974" RNoPart="3">
                <Qty>35.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e8c99603-9156-42cf-bbcf-3a3e8c606caf">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90°, 22 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010975" RNoPart="4">
                <Qty>26.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="45a1db83-5a8f-4fdd-9b61-5e6ab5bc6de1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück, 22 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010976" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3fe236ad-f1b9-4f0a-97ee-767336a8e6b8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">konz. Reduzierung, 22 x 12 mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lötfitting aus Kupfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010977" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="89d3cdd3-a4b4-4b07-ac03-e1680c0de783">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett mit beidseitiger Lötverschraubung, und O-Ring Abdichtung öl- und fettfrei für Sauerstoff.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn PN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010978" RNoPart="7">
                <Qty>170.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7c091ce8-cced-4b82-9027-464a8b53b18e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Halterungen, Konsolen, Schellen, Befestigungsmaterial und Dübeln.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung erfolgt als Zuschlag je Meter verlegtes Rohr.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zubehör</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010979" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="29e03ec1-5657-4dda-b77f-886e42cdda6f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend den Vorgaben des AD Merkblattes HP 30 und HP 512 bzw. DVGW-Arbeitsblatt G 469. Durchzuführen für das gesamte Rohrnetz an dem Änderungen vorgenommen worden sind.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation der Druckprüfung mit mindestens folgenden Angaben:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdatum</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdruck</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüfdauer</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnis der Prüfung</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druck- und Dichtheitsprüfung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010980" RNoPart="9">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b366469b-3ecc-4c7d-845a-b413b12dfb37">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Anlehnung an DIN 2403.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Medienkennzeichnungsschilder</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010981" RNoPart="10">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a0fe726c-3a88-441b-8a89-29c3ed369804">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gasflaschenschrank</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für 2x 33kg Flaschen, 1-flügelige Tür. Stabile, verzinkte Ausführung, pulverbeschichtet. Abschließbare Tür zum Schutz vor unbefugtem Öffnen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Durchlüftung ist nach außen zu verlegen, das ggf. anfallende Gase nach außen geleitet werden. Innerhalb des Schranks ist ausreichend Platz für die Montage einer Verteilerstation für die Gasentnahme zu berücksichtigen (C-Schienen).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl, Spanngurten zur Befestigung und Sicherung der Gasflaschen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Aufstellung erfolgt innerhalb der Werkstatt und dient der Versorgung der Arbeitsplätze/Werkbänke für Lötarbeiten zu Schulungszwecken.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gasflaschenschrank</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010982" RNoPart="11">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="91a476a2-3a61-47ac-b53e-97406c154da4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anschlussschlauch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">G3/8 LH. Der Anschluss-Schlauch muss aus folgenden öl- und fettfrei montierten Einzelkomponenten bestehen. Anschlussverschraubung Edelstahlringwellschlauch.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussschlauch</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010983" RNoPart="12">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="82e09618-b351-4bcd-942d-cc71f9cc5dbe">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hauptdruckminderer Propan 0-10 bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nach ISO 7291, bestehend aus stabilem Messinggehäuse mit Sicherheitsmanometer nach ISO 5171, einstufige Bauart. Mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingangsdruck maximal 200 bar</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hauptdruckminderer Propan 0-10 bar</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010985" RNoPart="13">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c8315dec-d7fa-4605-8192-31ede977e495">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verteilerstation/Flaschenanlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Schrankeinbau in vorbeschriebenen Schrank. Mit zwei Eingängen zum Anschluss von zwei Flaschen, mit Rückschlagventil. Automatisches Umschaltventil. Ein Flaschenwechsel muss im Betrieb möglich sein. maximal zul. Druck 16bar. Mit Unterdruck-Sicherheitsabsperrung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verteilerstation</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010913" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Entnahmestellen und Anschlüsse</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_4010925" RNoPart="1">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="337b4471-8eef-4d82-ae02-bab360748d8f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Haltewinkel für 3 Entnahmestellen E1/E10</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Haltewinkel für 3 Entnahmestellen E1/E10</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010926" RNoPart="2">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7da9ca1b-222e-4877-bdef-bd09d2b89ed6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">E1-A Entnahmestelle Schweißn. 12-G3/8LH</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Entnahmestelle Gr.1 für Acetylen (E1-A) besteht aus folgenden öl- und fettfrei montierten Einzelkomponenten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Kugelhahn DN10 mit Griff, gelb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Eckanschlusskörper mit Befestigungsschraube M10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-168pt;margin-left:168pt;tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	Schweißnippel G3/8x12mm mit ÜWM G3/8RH - EN560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G3/8LH - EN 560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsdruck P	:	max. 1,5 bar</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">E1-A Entnahmestelle Schweißn. 12-G3/8LH</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010927" RNoPart="3">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="39360166-c95b-445e-a454-540bcb53a14e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">E1-O Entnahmestelle Lötnippel 12-G3/8RH</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Entnahmestelle Gr.1 für Sauerstoff (E1-O) besteht aus folgenden öl- und fettfrei montierten Einzelkomponenten:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN10 mit Griff, blau</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eckanschlusskörper mit Befestigungsschraube M10</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-168pt;margin-left:168pt;tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	Lötnippel G3/8x12mm mit ÜWM </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-168pt;margin-left:168pt;tab-stops:5mm 50mm 60mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">			G3/8RH - EN 560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G3/8RH - EN 560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsdruck P	:	max. 30 bar</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">E1-O Entnahmestelle Lötnippel 12-G3/8RH</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010992" RNoPart="4">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0acf8859-a76a-4b2a-9cd3-96ca540a6bbd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">E1-O Entnahmestelle Lötnippel 12-G3/8RH</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Entnahmestelle Gr.1 für Propan (E1-O) besteht aus folgenden öl- und fettfrei montierten Einzelkomponenten:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN10 mit Griff, rot</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eckanschlusskörper mit Befestigungsschraube M10</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	Lötnippel G3/8x12mm mit ÜWM </span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm 60mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">			G3/8RH - EN 560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G3/8RH - EN 560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsdruck P	:	max. 30 bar</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">E1-O Entnahmestelle Lötnippel 12-G3/8RH</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010928" RNoPart="5">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="5fe924f5-0e10-48cb-b6b3-c75a65ad11f4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer Acetylen 1,5bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entnahmestellen-Druckminderer bestehend aus einem stabilen Messinggehäuse und mit Manometer für den Arbeitsdruck nach DIN EN 562 zu liefern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	G3/8LH - EN560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G3/8LH - EN560 mit Schlauchtülle 9mm</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vordruck Pv	:	max. 1,5 bar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinterdruck Ph	:	0,1 - 1,5 bar einstellbar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchfluß Qmax	:	9 Nm³/h (bei PV = 1,5 bar)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer Acetylen 1,5bar</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010929" RNoPart="6">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="00925915-d54c-4907-bff0-e2caae37af51">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer O2 10 bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entnahmestellen-Druckminderer bestehend aus einem stabilen Messinggehäuse und mit Manometer für den Arbeitsdruck nach DIN EN 562 zu liefern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	G3/8RH - EN560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G1/4RH - EN560 </span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm 60mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">			mit Schlauchtülle 6,3mm</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vordruck Pv	:	max. 40 bar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinterdruck Ph	:	0,2 - 10 bar einstellbar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchfluß Qmax	:	60 Nm³/h (bei PV = 15 bar)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer O2 10 bar</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010993" RNoPart="7">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="2967719d-2da0-42c0-89bc-5c12ccf066a4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer Propan 4 bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entnahmestellen-Druckminderer bestehend aus einem stabilen Messinggehäuse und mit Manometer für den Arbeitsdruck nach DIN EN 562 zu liefern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang	:	G3/8RH - EN560</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang	:	G1/4RH - EN560 </span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm 60mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">			mit Schlauchtülle 6,3mm</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vordruck Pv	:	max. 10 bar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinterdruck Ph	:	0,2 - 4 bar einstellbar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchfluß Qmax	:	5 kg/h (bei PV = 4 bar)</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">ED-H Druckminderer Propan 4 bar</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010930" RNoPart="8">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="6126e5c1-74ca-462f-b70f-83a60c228a17">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DGN G3/8LH Sicherheitseinrichtung nach ISO5175-1</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">DGN G3/8LH Sicherheitseinrichtung nach ISO5175-1</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010931" RNoPart="9">
                <Qty>48.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="811d7e27-ef8a-430a-a722-369c60b6b981">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DGN G1/4RH Sicherheitseinrichtung nach ISO5175-1</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">DGN G1/4RH Sicherheitseinrichtung nach ISO5175-1</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010995" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungsmaterial</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_4010999" RNoPart="1">
                <Qty>80.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="60659221-afb6-4c43-856a-86190c0b23dd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Montageschiene</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">einfach, Material St 37, kaltverformt, bandverzinkt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Befestigung von Rohrleitungen, als Sonderkonstruktion für Stütz-, Hänge- und Tragkonstruktion, hergestellt aus verschraubbaren Installationssystemen aus verzinkten Profilschienen und Zubehörteilen, z. B. Konsolen, Winkel, etc. Die Profile sind den Erfordernissen entsprechend den Belastungen auszulegen sowie statisch zu berechnen. Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel aus Stahl verwendet werden. Das Befestigungsmaterial, wie z. B. Schrauben, Dübel, Beilagschienen und Gewindestangen, werden nicht extra vergütet.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In 2mtr.-Längen, 41/41/2,5</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Montageschiene</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011100" RNoPart="2">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8fade905-33cb-4c3c-a919-4e2dd2c05fd1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">schwere Profilschiene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben jedoch 30,5 x 2,0mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">schwere Profilschiene</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011101" RNoPart="3">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bdf6f279-cf84-49e6-9724-8e0356ed4af2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rahmenwinkel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Verbindung und Befestigung der vorbeschriebenen Montageschienen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rahmenwinkel</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011102" RNoPart="4">
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="644e3253-5c64-4554-ba51-031bac6a0414">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stoßverbinder</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Verbindung und Befestigung der vorbeschriebenen Montageschienen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stoßverbinder</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011103" RNoPart="5">
                <Qty>110.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="92cc7fb8-ec7a-467b-a455-e4a2babebff4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schrauben und Zubehör</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Verbindung und Befestigung der vorbeschriebenen Montageschienen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben und Zubehör</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011104" RNoPart="6">
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="070c08f5-3c19-47cd-bc43-1d22eaf72c38">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gewindestab M8</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Verlängerung von Befestigungskonstruktionen, verzinkt, einschl. Zuschnitt auf die erforderlichen Längen, mit Gewindemuffe, Muttern und Unterlegscheiben </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gewindestab M8</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011105" RNoPart="7">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="9f13f0a0-2caa-45e7-a42e-5cd03ca78b5c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wandausleger</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">schwere Ausführung, 41/41/2,5 - 320mm.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wandausleger</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011106" RNoPart="8">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c07366cc-f7fc-4ee4-b70c-cc0e5565759a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rohrdurchführung R90 durch Brandwände</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Ummantelung von nicht brennbaren Rohren mit einem Außendurchmesser d &lt; 32 mm und nicht brennbaren Rohren mit einem Außendurchmesser d &lt; 160 mm im Bereich der Wand- bzw. Deckendurchführung aus Steinwollschalen. Hierzu ist die Rohrschale mittig in der Wand- bzw. Deckendurchführung anzuordnen und mit Bindedraht auf der Rohrleitung zu fixieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchführung R90 durch Brandwände</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010940" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Dienstleistungen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_4010942" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="37da58f7-b931-478b-8e1e-8fa5acc1081d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme und Einregulierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsprüfung, Druckprüfung, Inbetriebnahme und Einregulierung der vor beschriebenen Anlage durch den zuständigen Kundendienstmonteur des Herstellers. Funktionskontrolle in allen Betriebsphasen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme und Einregulierung sowie Einweisung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011107" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1005a240-f8a9-48bc-b102-298fbe59436c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einweisung des Nutzers</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in die Funktion und Bedienung der Gasversorgung, unter Einschluss der Aufwendungen, die erforderlich sind, falls die Einweisung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals wiederholt werden muss, einschl. Übergabe und Erstellung des Inbetriebnahme- sowie Einweisungsprotokolls. Hierbei ist ein Aufwand von ca. 3 Stunden einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung des Nutzers</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010945" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Besondere Leistungen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_4010947" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="149e70a2-dce7-4271-9c81-35fddb9f16dd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Gerüste bzw. Arbeitsbühnen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als fahrbare Arbeitsbühnen z.B. als Gelenkteleskop-Arbeitsbühne für die Montage der Installationen in den Werkstätten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Auf- und Abbau sowie Vorhaltung von zwei fahrbaren Montagegerüsten und Arbeitsbühnen bis zu einer Montagehöhe von 5,50 m gemäß DIN 18451 sowie der DIN 4420, Teil 1-3 und der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) währen der gesamten Ausführungszeit.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Anforderungen:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitshöhe	:	ca. 5,0 m</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:5mm 50mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Antrieb	:	elektronisch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich dem An- und Abtransport.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gerüste bzw. Arbeitsbühnen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010948" RNoPart="2">
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>Wo</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b2c409bb-ed49-45b6-a7b5-7d6830df9566">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Material-/ Arbeitscontainer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">stapelbar für die Lagerung der benötigten Materialien über den Zeitraum der Ausführungen inklusive einem Nachweis über die Container-Statik.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung erfolgt gemäß der tatsächlichen Standzeit.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inklusive und Anlieferung und Abholung je nach Standort der Baumaßnahme.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Material-/ Arbeitscontainer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010949" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="69dcc54e-aa42-4cff-9813-01f1e1693919">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Werkstatt-/ Fertigungs- und Detailzeichnungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für den gesamten zu liefernden Leistungsumfang. Bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	der Erstellung allen erforderlichen statischen Berechnungen für die ausgeschriebenen Einrichtungs-/Lagerausstattung, einschließlich der Abstimmung der Detail- und Anschlusspunkte mit den anderen fachlich Beteiligten</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Erstellung einer Liste mit allen Schließungen, z.B, Schränke, Schubladen-Unterschränke, etc. </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Zeichnerische Darstellung und Benennung der benötigten Leistungen anderer Gewerke wie beispielsweise, Elektro, Heizung-Sanitär-Lüftung, etc.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Teilnahme an Abstimmungsgesprächen zur Klärung der Schnittstellen</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Erstellen einer Tabellenübersicht mit allen erforderlichen Medienanschlüsse, wie Wasser, Luft, Strom etc.</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Detail-Abstimmungen mit dem Bauherr bzw. dem Nutzer bezüglich der genauen Ausführung und Positionierung der einzelner Anlagenteile</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Anzeichnen aller benötigten Aussparungen für die bauseitige Erstellung</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:14pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die zeichnerische Darstellung der vom AN zu Erstellenden Werk-/Montagepläne muss im Maßstab M 1:50, als Umsetzung der vom Bauherrn übergebenen Ausführungsplanung mit allen Unterlagen komplett, bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Grundrisszeichnungen M 1:50 mit Schnitten und Ansichten </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Anfertigen der Montagepläne mit Eintragung der technischen Angaben zu Wandanschlüssen, Durchbrüchen für Rohrleitungen, Lage der Kanal- und Rohrleitungen nach der Koordinierung mit den anderen Gewerke, der bauseitigen Situation wie Unterzüge Rohdecken und Abhangdecken sowie sonstigen Übergängen des zu liefernden Leistungsumfanges zum Gebäude oder zu Anlagenkomponenten, die nicht zum Lieferumfang gehören</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Details im Maßstab 1:20 zur Vorlage vor der Ausführung</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Eintragen der Eintragung der erforderlichen elektrischen Anschlüsse in die Grundrisse und Ansichten </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	Schalt- und Stromlaufpläne, Regelschaltbilder</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-8pt;margin-left:8pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen sind rechtzeitig, jedoch min. 4 Wochen vor Montagebeginn in 3-facher Ausführung farbig angelegt der Objektüberwachung vorzulegen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Werkstatt-/ Fertigungs- und Detailzeichnung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4011108" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f73c6d82-aafc-4e75-b75e-e8ddf720f8ab">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Dokumentation / Revisionsunterlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anfertigen von revidierten Unterlagen in kopierfähiger Form. Alle Unterlagen und Zeichnungen sind in der nachstehenden Form abzugeben, komplett, bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-28pt;margin-left:28pt;" />
                        <p style="text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revisionszeichnungen als</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Grundrisszeichnungen M 1:50 mit Ansichten und Schnitten,</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Schemata mit allen Angaben über Leistung, Stromaufnahmen, Spannungsversorgung, Pressung, </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Detaillierte Wartungslisten </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Checkliste/Wartungslisten der zu wartenden Teile einzelner Anlagen mit Zeitangaben des Wartungsintervalls aller Bauteile/Typen</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Funktionsbeschreibung aller tech. Anlagen</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Technische Unterlagen aller Einbauteile mit Herstellerangabe/Typ sowie Ersatzteillisten im Original (keine Kopien)</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Stücklisten aller Verschleißteile mit allen für die Bestellung wichtigen Angaben zu einzelnen Anlagen</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Betriebs- und Bedienungsanleitungen für die Regelung, Regelgeräten, Störmeldebeseitigung bzw. Störmeldelokalisierung, in deutscher Sprache</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Prüfzeugnisse </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Bescheinigungen über die Einweisung in Betrieb, Wartung und Unterhaltung der gelieferten Anlage, die Einregulierungsprotokoll mit Eintragung der Drosselwerte sowie die Messprotokolle über alle Funktions- und Ergebnismessungen der einzelnen Anlagen</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-14pt;margin-left:14pt;tab-stops:5mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*	Abrechnungszeichnungen im CAD Format</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind in digitaler Form dem Bauherrn auf USB/Datenträger zu übergeben (Bescheinigungen, Beschreibungen, Prüfprotokolle, Einweisungsprotokoll etc.). </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen müssen es dem Betreiber vollumfänglich ermöglichen, seine Gefährdungsbeurteilung gemäß § 6 ArbSchG nach den geltenden Vorschriften wie z.B. dem Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, der Gefahrstoff- und Betriebssicherheits-Verordnung für die vom AN gelieferten und betreffenden Arbeitsplätze zu erstellen. Die Unterlagen sind spätestens 14 Tage vor Abnahme zur Prüfung zu übergeben.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation / Revisionsunterlagen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_4010951" RNoPart="8">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_4010953">
                <Description ID="87cfefbe-9458-4318-bc91-4c68fc948f19">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise zu Stundenlohnarbeiten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten sind rechtzeitig anzukündigen und dürfen nur nach Genehmigung durch den Auftraggeber durchgeführt werden. Über jede auf Stundenlohnbasis ausgeführte Arbeit hat der Auftragnehmer während der Ausführung täglich eine genaue Liste der Namen, Berufsbezeichnungen, Tätigkeiten und Arbeitsstunden sowie die Menge der eingebauten Materialien und Einsatzzeiten der Geräte zur Prüfung durch den Auftraggeber zu führen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spätestens am nächsten Werktag muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Liste zur Prüfung und Genehmigung vorlegen. Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Lohn- und Gehaltskosten, einschließlich vermögenswirksamer Leistungen</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">die tariflichen und übertariflichen Zuschläge</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (bspw. Wege- und Fahrgelder, Trennungs- und Übernachtungskosten etc.)</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Beiträge an die tariflichen Sozialkassen und die Winterbauumlage nach der z. Zt. der Kalkulation gültigen Betriebsverordnung.</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Facharbeiterstundensätze werden nur für Arbeiten anerkannt, wenn diese von Facharbeiten ausgeführt werden müssen und von Facharbeitern ausgeführt wurden. Für Arbeiten, die von Helfern ausgeführt wurden, bzw. für die keine Facharbeiter erforderlich sind, werden Helferstundenansätze anerkannt, unabhängig davon, ob Facharbeiter für die Ausführung eingesetzt worden sind. Zuschläge für Bauleitungspersonal sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise zu Stundenlohnarbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_4010954" RNoPart="1">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="89a8746e-33fb-431e-a6d6-70ad12753711">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Obermonteurstunden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteurstunden</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010955" RNoPart="2">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="415a8875-4cf0-410a-aece-abc4c72d9485">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Monteurstunden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Monteurstunden</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_4010956" RNoPart="3">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>ALG 7</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="de5e2444-a2e6-4ab1-bcfd-f7124393d738">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Helferstunden</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>